577 



m. 



SEGUNDO SISTEMA (1). 



Calentamiento. — Por caloríferos exteriores de aire caliente. 

 Wentilacion. — Por chimeneas de asjñracion por abajo. 



Gasto Según la tabla de la página 565, el gasto de combustible será de 



b^e por'hora ^ ^ >5^ kilogramos de hulla de 8.000 calorías para 60.000 unidades de 



para el calen- calor Ó Calorías por hora. Como cada pabellón solo exije 50.000, el con- 



lamientodeun g^^^^ ^jg ji^Ha por hora V por pabellón durante el mes de enero será de 

 pabellón en el v j \ v 



mes de enero. 



11 54 



-ir- = 5.77 5,77 kil.» 



2 



Gasto El gasto de combustible necesario á la ventilación se calculará por el 



bfe por" hora' ^"^dro comparativo de la página 552, y será el mismo que en el sistema 

 necesario á la anterior. La segunda columna del cuadro comparativo citado, se puede 

 ventilación en apiiggp 3] c^go aclual sin hacer la corrección correspondiente al volú- 



cadaunodolos ' . . . . -, 



meses del año. men de au'e, que es insignilicante, porque el cuadro comparativo se 

 refiere á 10.000 metros de aire, y la ventilación actual es de 10.080. 



Sección Hemos visto, página 575, que el volumen de aire que debe entrar 



to* "dViniro- l'^"" segundo en cada' sala es de 0,466 metros cúbicos. Como cada una 

 ducciondeíai- tiene en este proyecto tres conductos de introducción, cada conduc- 



re nuevo. 



O 466 

 to de introducción deberá dar paso por segundo á -^ — ^0,155 



ó 



metros cúbicos de aire nuevo. Admitiendo una velocidad de 0,5 metros 

 por segundo (véase la página 456) en los conductos de introduc- 



(1) Véanse los dibujos correspondientes. 



