570 



II. 



PRIMER SISTEMA [1). 



CaSeíalttiíilcaato. — Por caloríferos interiores de aire caliente. 

 ^^eiiatiSaclou. —Por chimeneas de aspiración jior abajo. 



Giisio Según la tabla de la página 565, el gaslo de combustible será de 



de combusii- g 54 iiiióo-,.amos nor hora para el mes de enero v para GO.OOO calorías. 



ble por hora 'ai i " , >t 1 -i 



para caieniar Conio Cada pabellón exije solo 50.000, el gasto será de 4,1' ki'-' 



un pabellón en 

 enero. 



Superficie La superficie de caldeo ó de calentamiento para los caloríferos de 



^'^ . aire interiores, se calcula por la regla práctica siguiente. Para cada kiló- 

 calentaniiento ' i \ i i -í- i 



ipic présenla gramo de hulla que se consuma por hora en el caloritero, la superficie 



cada caionTe- (.fp^iya jg calentamiento de este deberá ser de 1,8 metros cuadrados- 

 Como cada pubellon gasta por hora, según acabamos de ver, 4, 17 kilo- 

 gramos de hulla de 8.000 calorías (Cardiff), la superficie total de ca- 

 lentamiento de los caloríferos de un pabellón será de 4,17x1,8 = 7,5 

 metros cuadrados. Como cada pabellón tiene tres caloríferos, uno por 



7,5 

 sala . la superficie de cada calorífero será de -^ = 2,5 metros cua-- 



drados 2.5 m.= 



Cuando no se emplee una hulla tan buena como la que hemos su- 

 puesto, y que es la que puede y debe emplearse en Barcelona, ó cuando 

 nos veamos obligados á usar cualquier otro combustible, la superficie 

 (le caldeo de los caloríferos se calculará de la misma manera que aca- 

 bamos de exponer, esto es, se supondrá que se emplea hulla de 8.000 

 calorías. Para saber el peso de combustible que se gastará por hora 

 cuando no se consume hulla de 8.000 calorías, sino otra de inferior cla- 



(I) Véanse los dibujos correspondientes. 



