508 



vn. 



SEXTO SISTEMA. (DB MR. LEÓN DUVOIR-LÉBLAISC.) 



Calciititiuicaito. — Por circulación de agua caliente en tubos y 



estufas colocados en los locales mismos 

 que deben ser calentados. 

 ^'entilacBon. — Por chimeneas de aspiración j^or arriba. 



Este sistema se compone en principio: 



De un hogar con su caldera Je agua caliente. 



De una gran estufa colocada en el punto más alto del circuito que 

 ha de recorrer el agua caliente, y que sirve de vaso de expansión y de 

 estufa de ventilación. 



De un tubo que parte de la caldera y conduce el agua caliente á la 

 estufa de ventilación. 



De varios tubos ó ramales de retorno, que toman el agua caliente de 

 la gran estufa y la hacen circular por tubos y estufas colocados en las 

 salas, donde se enfria cediendo su calor al aire, y volviendo otra vez á 

 la caldera. 



De una chimenea de aspiración por arriba, donde va colocada la 

 gran estufa de ventilación. 



Claro es que la caldera, el tubo ascensional, las estufas y los tubos 

 de retorno, están llenos completamente de agua, y casi llena la gran 

 estufa de venlilacion, la cual no lo está del todo por servir al mismo 

 tiempo de vaso de expansión, y tener por este motivo que dejar un es- 

 pacio libre para la dilatación del agua y contener algún vapor. 



Veamos ahora las disposiciones empleadas. 



La figura 51 os el corte longitudinal de las salas de enfermos, don- 

 de á más de estas, se ven, como siempre, la cueva y el desván. 



La figura 52 es un corte horizontal del desván, dado por la línea A A 

 de la figura 5! . 



La figura 53 es una planta de la sala de enfermos del piso bajo. 



