all 



cada estufa, ni tener soluciones tle continuidad, como se ven en 

 la fiijura 51, sino que llevará bajo cada estufa, y entre los dos rama- 

 les de esta, una llave que, cuando se cierra, establece la solución de 

 continuidad. Cuando se quiere que las tres estufas de una sala funcio- 

 nen á la vez. se cerrarán las tres llaves del tubo mencionado; entonces 

 el agua caliente no podrá ir de un extremo al otro del tubo sin pasar por 

 dentro de las estufas, cuyos ramales de entrada y salida deberán tener 

 abiertas las llaves. Cuando se quiere aislar una estula, ó que no funcio- 

 ne, sin interrumpir el calentamiento de las otras, se cerrarán las llaves 

 de sus dos ramales, abriendo ta.mbien la del tubo principal que está 

 debajo; entonces el agua caliente pasará por esta llave sin entrar en la 

 estuñi, y esta se enfriará completamente, pudiéndose desmontar si hu- 

 biere necesidad de bacer una reparación. 



Marcha del agua. Supongamos abiertas las llaves 1 y 3 y cerrada 

 la 2. El agua caliente de la caldera sube por los tubos ascensionales, 

 llega al desván, recorre el tubo x, entra en la gran estufa de ventilación, 

 sale de esía por el tubo ss, llega al punto m, se divide allí en tres por- 

 ciones, una para cada sala : cada porción recorre el tubo que hay en el 

 canal de la sala correspondiente y sus tres estufas ; vuelve á la caldera 

 por el camino mas corto, y entra en ella por la parte inferior. 



En obsequio á la claridad del dibujo, hemos sacrificado algo de la 

 verdad de la representación: la parte descendente délos tubos va alojada 

 en conductos ó cajas embutidas en los muros divisorios, y no como nos- 

 otros lo figuramos. Lo mismo hicimos con los tubos de vapor en el pro- 

 yecto anterior. 



Después de lo explicado en el tercer proyecto, inútil nos parece 

 decir la causa que origina el movimiento circulatorio del agua en el vasto 

 circuito que recorre. 



Debemos observar que en este sistema, aunque no haya presión al- 

 guna en la gran estufa de ventilación , la presión en la caldera será 

 siempre notable, y se mide por la altura de agua que sobre ella pesa. Si 

 la altura de la gran estufa es de 20 metros sobre la caldera, la presión 

 efectiva de esla será sensiblemente de 2 atmósferas, puesto que cada 

 atmósfera equivale próximamente á 10 metros de agua. A esla presión 



