573 

 1.680 



metros 



13 



de aire en cada hora. 



El volumen de aire viciado que debe salir de cada sala por segundo 

 será de 



1.680 



3.600 



=0,466 metros cúbicos. 



El volumen de aire viciado que debe salir por segundo por cada con- 

 ducto será 



0,466 



— —— =0,035 metros cúbicos. 

 lo 



Admitiendo una velocidad de 1 metro por segundo en los conductos 

 de evacuación (véase la página 4o8), el área de la sección de cada uno 

 de los 15 conductos de evacuación será 



0,035 ^^ „„ 



-j~ =00,o5 0,055 m.' 



Con arreglo á estos cálculos se ha hecho el proyecto do las figu- 

 ras 21, 22 y 23, como puede verse. 



Sección En cada sala deben entrar por hora 



de los conduc- 

 tos de Intro- K A/fl 

 duccion del ai- O.OíO 



re nuevo. ~¡í — — I.08O metros cúbicos 



de aire nuevo, ó por segundo 0,466 metros cúbicos, como hemos 

 visto arriba. Habiendo 4 conductos de introducción en cada sala, y ad- 

 mitiendo una velocidad de 0,5 metros por segundo, la sección de cada 

 uno de dichos conductos será de 



0,466 ^ 



Q 5^^ =0,2ó5 metros cuadrados 0,235 m.' 



