568 

 precio por quintal, de todos los carbones ingleses fuera del cannel y 

 del boghead, se puede obtener en todo tiempo en Barcelona á diez rea- 

 Ios quintal castellano, y aun á nueve y medio comprándolo directa- 

 mente, y fletando buques de más de 10.000 quintales. Este precio va 

 disminuyendo algo en toda la costa del Mediterráneo desde Barcelona 

 basta Cádiz, por razón de la distancia, pero en muy pequeña cantidad. 

 No tratándose de las capitales de la costa de España, donde en casi 

 todas, y por nuestro mal, el carbón ingles es el mas barato, empleare- 

 mos el combustible del pais que mas economía real presente. 



Volumen El volumen de aire que cada enfermo necesita por hora, según !a 



deairo,|uede- ^^r^\^\^ q^,g i,emos dado en la página 46o, es de 70 metros cúbicos. Como 



be introducir- , , . , . , , , ,. '' i i . i • ■ ■ i 



se por hora en el hospital tiene I i4 entermos, el volumen de an-e necesario a la venti- 

 las salas, para l;,cion será por hora de 14 i X 70 = 10.080 metros de aire, 

 un pabpiion. ^^^^^ ^^^^ ^ pabellón de enfermos tiene solamente 72 enfermos, á ra- 

 zón de tres salas de 24 enfermos cada una. Luego el volumen de aire 

 que exije por hora un pabellón será de 72x70=: 5.040 5.0 iO 



Diferencia El mes mas frio de Barcelona es el mes de enero. Su temperatura 



de icmpcratu- y^^Q^w^ puede valuarse en 8°, á pesar de que en la tabla de la página 470, 



ras que ha de ^ , i i- . . i i i i 



servir de baso aparece algo mayor, por no comprender dicha tabla mas que las obseiva- 



a los cálculos eiones meteorológicas de tres años, que es poco. Deberla tenerse esa 

 do iob^°apará- 'í»!^'» P'"'-i "^'"'^ doccua de años, y de ella entonces deducir la media del 

 los de cálenla- aies de enero. Supondremos que la temperatura constante que debe sos- 

 "'''"'°' tenerse en las salas del hospital es de 18°. que es la que en tal edi- 

 ficio y en este clima creemos mas conveniente. La diferencia de tempe- 

 raturas interior y exterior que debe servir de base para los cálculos será 

 de 18 — 8 = 10° 10° 



Calor perdido Hallada la superficie real de muros exteriores y la superficie total 

 por hora j^ {^^ ventanas exteriores, v sabiendo que el grueso ó espesor de los 



por los muros , ^ '^ i,. i'iri 



y ventanas del niuros del hospital OS de 0,8 metros, se calculara con arreglo a lo diclio 



edificio, para en la página 471, la cantidad total de calor que pierden por hora los 



un pa e on. ^^^^^ ^ ventanas. Respecto á los muros divisorios que separan las sa- 



