374 

 Gasio Para el calentamiento tomaremos los números correspondientes al 



anual de com- ¡g^gu-jg gp, „yg jj^g ocupamos, que son los de la primera columna de 

 DusiiDie (lue T , 



cxijirá el ca- la tabla de la página 5G5. Casualmente los consumos que dicha tabla 



leiuamienio \ gQ,^,¡g|jg g^,^ py,.j( 60.000 calorías útiles, que son las que nuestro bos- 

 ta vcnulacion i _ _ _ ' i i 

 lie lodo el líos- pital necesita. Si el hospital no exijiese GO.OOO calorías por hora, sino 



pitai. jj.,¿g ¿ niénos, la tabla mencionada prestarla los mismos servicios para 

 abreviar el cálculo; pero no hay que olvidar que dicha tabla supone que 

 estén bien calculadas las superficies de calentamiento, y que se apro- 

 vecha bien el combustible. 



Respecto á los consumos de hulla para la ventilación en cada uno 

 de los meses del año, no hay más que tomar los mismos números que 

 contiene el cuadro comparativo de la página 552. El cuadro está calcu- 

 lado para una ventilación de 10.000 metros por hora, y como nues- 

 tro hospital necesita 10.080, podemos tomar los mismos números del 

 cuadro. Claro es que si al estudiar un proyecto de ventilación se nos 

 exijiese un volumen de aire notablemente diferente del de 10.000 me- 

 tros, correjiríamos en la proporción conveniente los números del cua- 

 dro. Este siempre será de gran utilidad, porque economizará trabajo 

 de cálculos. Como en el actual proyecto empleamos para ventilar chi- 

 meneas de aspiración por abajo, tomaremos los números déla segunda 

 columna del cuadro. 



Así, pues, para nuestro proyecto formaremos la siguiente tabla. 



