673 

 tes se dirije el aire á la chimenea general de aspiración, y sale á la 

 atmósfera por lo alto de esta. El inconveniente que encontramos en 

 esta disposición, consiste en que ventila los depósitos de materias fe- 

 cales, y los ventila haciendo que por ellos pasen 50.000 metros cúbi- 

 cos de aire por hora: de modo que infesta en cada hora 30.000 metros 

 cúbicos de aire para lanzarlo á la atmósfera. Aun siendo , como es, 

 muy elevada la chimenea de aspiración de 5Iazas, no creemos que sea 

 completamente inofensivo el lanzar tan grandes volúmenes de aire in- 

 festado en la atmósfera de una gran población: no se olvide que no se 

 trata aquí simplemente de aire viciado por las personas, sino cargado 

 de los miasmas fecales de los presos, lo cual es muy distinto. No sabe- 

 mos, sin embargo, que nadie se haya quejado de la chimenea de Mazas. 



En el sistema de Lariboisiére ya descrito, no se ventilan los depó- 

 sitos de materias fecales, porque hay la cerradura hidráulica ya men- 

 cionada; V además, el aire afecto á la ventilación de los comunes, no 

 es el volumen total de aire puesto en movimiento para la ventilación 

 del edificio, sino una pequeña parte, la necesaria para que los comunes 

 no despidan olor; al paso que en Mazas todo el aire pasa por los con- 

 ductos de los vasos hasta cerca de los depósitos de materias fecales. 



En todos los edificios que tienen establecido un sistema de ventila- 

 ción, debe cuidarse de extender á los comunes los beneficios del siste- 

 ma. La marcha que ha de seguirse consiste siempre en agregar á la 

 serie de los conductos parciales de evacuación uno ó más conductos 

 de evacuación, que partiendo de los comunes, terminen en los conduc- 

 tos colectores de aire viciado. Estos últimos comunicarán en definitiva 

 con la chimenea de aspiración ó con el ventilador aspirante. La coloca- 

 ción de los conductos y bocas de evacuación en los comunes, exije for- 

 zosamente la colocación de bocas ó entradas de introducción de aire 

 nuevo. (Véase Teoría de la ventilación, capítulo 1.") Estas entradas de 

 aire nuevo deben tomar el aire de los locales del edificio y no del exte- 

 rior; de este modo la ventilación de los comunes nos proporciona gra- 

 tuitamente la ventilación de otros locales que pueden necesitarla. 



