676 



VI. 

 TEATROS. 



En los teatros, el calentamiento y la ventilación no deben funcionar 

 más que durante pocas horas del dia. Por esta razón el sistema más 

 conveniente de calentamiento es el de caloríferos exteriores de aire ca- 

 liente, colocados en las cuevas bajo el patio. Los caloríferos serán en 

 número suficiente para que el aire caliente de cada uno no tenga que 

 recorrer distancias horizontales mayores que la máxima que hemos fi- 

 jado al ocuparnos en esta cuestión: deberán tener una gran cámara de 

 aire, con el objeto explicado en otro lugar. 



La ventilación puede hacerse por chimeneas de aspiración por abajo 

 para todo el piso bajo, y por chimeneas de aspiración por arriba para 

 los palcos, anfiteatros y galerías. La chimenea de aspiración por abajo 

 llevará alojada en su interior la chimenea metálica correspondiente á 

 los caloríferos, siempre que sea posible, é irá además provista de un 

 bogar especial, como detalladamente explicamos en el primer sistema. 

 Las aberturas de evacuación del piso bajo estarán bajo las butacas, en 

 el mismo entarimado del patio. Bajo el mismo entarimado pueden de- 

 jarse numerosos conductos de evacuación, los cuales van á reunirse en 

 colectores subterráneos, que definitivamente desembocan en la chime- 

 nea de aspiración por abajo. Las aberturas de evacuación para el resto 

 del teatro pueden colocarse en el interior de los palcos, y bajo los 

 asientos y gradas de las galerías y anfiteatros. Los conductos de eva- 

 cuación correspondientes á estas aberturas de evacuación, irán adosados 

 á los grandes muros de la sala, y mejor, alojados en el interior de di- 

 chos muros. Todos ellos van á desembocar á una chimenea de aspi- 

 ración por arriba calentada por la lucerna. La introducción más con- 

 veniente del aire, según los estudios hechos recientemente por la comi- 

 sión encargada de estudiar el calentamiento y ventilación del teatro 

 Lírico y del teatro del Circo en París, y principalmente por Mr. Morin, 



