ñ31 

 ensanche brusco al pasar por la cámara O donde se calienta, do modo 



que — = 1 , que es el caso más favorable. 



Z)=l,26o... f/'=1.222... (/, = ! ,i60 son los pesos del metro de aire 



alas temperaturas de8°... 18° 35° respectivamente, 



7?i = 0,GO ;»"=0,70. 



Supongamos que la chimenea no está angostada en la boca, sino que 



tiene en ella la sección constante A. Entonces = 1. 



Supongamos que la altura //=:2o metros. (Véase la figura.) 



Supongamos que /ii := 5 metros; lo que da para toda la chimenea 

 30 metros de altura, rs es lo mismo que hi = 5 metros. 



Supongamos que la porción de circuito sz vale ó tiene 8 metros. 



Supongamos que la altura de los pisos es de G metros, do modo 

 que /('= 6. 



Supongamos que S, perímetro de la sección de la chimenea, es 

 de A metros. iS'=4. 



Supongamos que A, área de la sección de la chimenea, es I metro 

 cuadrado. .1=1 . 



Las dos últimas hipótesis equivalen á decir que la sección de la chi- 

 menea es un cuadrado cuyo lado es I metro. 

 C, sabemos que vale 0,01; ií==0,OI. 



Sustituyendo estos valores en las fórmulas que acabamos de dar, 

 encontraremos que en el sistema de aspiración por abajo, las velocida- 

 des correspondientes á cada uno de los pisos serán: 



Velocidad correspondiente al piso bajo 3,04 metros. 



Velocidad correspondiente al primer piso 2,81 » 



Velocidad correspondiente al segundo piso 2.GI 



