S03 



bre la ¡¡¡jura -40, porque la inspección de esos dibujos buce fácil su 

 comprensión. 



Ya que conocemos completamenle todos los detalles del sistema de 

 calentamiento y ventilación en que nos ocupamos, pocas palabras bas- 

 tarán para dar á entender la manera de funcionar, que el lector, des- 

 pués de la descripción, Iiabrá probablemente deducido por sí mismo. 



Marcha del aire nuevo. El ventilador toma el aire nuevo de la cueva, 

 y ésta del exterior, por los tragaluces. El aire impelido por el venti- 

 lador en el tubo porta-viento T, penetra en el canal de la sala baja de 

 enfermos por los tubos d d d: en este canal empieza á calentarse por 

 su contacto con el tubo de vapor; recorre los tubos de las estufas 

 donde acaba de baccrlo, y penetra en las salas como indican las flecbas 

 grandes, que, como siempre, señalan el movimiento del aire nuevo. 



El aire del tubo porta-viento T, recorre los conducios b b, b' // 

 [figuras 57 y 59), y desemboca en el canal de la sala de enfermos del 

 piso primero, como se ve en la figura 59, de donde pasa á las estufas, 

 penetrando por lo alto de estas en las salas. 



El aire del mismo tubo T recorre los conductos a a, a' a', y de 

 semboca en el canal de la sala de enfermos del piso segundo, co- 

 mo se ve en la figura 40, de donde pasa á las estufas, penetrando en 

 las salas. 



inútil parece agregar, que o! aire para estas dos salas se calienta al 

 contacto con los tubos de vapor y los tubos que alraviesan las estu- 

 fas, lo niismo (¡ue para la sala del piso bajo. 



Marcha del vapor y del agua de condensación. El vapor recorre el tubo 

 s s s [figura 57), penetra en el vertical s' s' s' [figura 41), recorre los 

 ramales alojados en el canal central, y llega á las cajas que liay bajo 

 el fondo de las estufas, calentando el agua que estas contienen. El 

 agua de condensación de los ramales de vapor y de las cajas de vapor 

 de las estufas, va á parar á los ramales que para este efecto bay en los 

 canales centrales, recori'e el tubo m' m' in' y el m m m, y va á parar al 

 vaso R colocado en la cueva [figura 57). 



Los ramales de vapor de los canales deben tener también una pen- 

 diente descendente en el sentido del movimiento del vapor en ellos, á 



