504 

 tiii (Ic que el agua de condensación marche en el mismo sentido que el 

 vapor, y no se perturben ambos fluidos en su movimiento. 



Marcha del aire viciado. El aire viciado de todas las salas penetra 

 por las aberturas de evacuación que se ven en las fujuras 41 y 45, as- 

 ciende por los conductos de evacuación alojados en los muros, desem- 

 boca, cuando llega al desván, en los colectores Z y Z',y pasa por los 

 conductos Xy X' á la chimenea Y, que lo evacúa en la atmósfera. 



Comprendido el sistema de calentamiento y ventilación que acaba- 

 mos de describir, pasemos al estudio detallado de algunos puntos im- 

 portantes. 



Vaso de condensación y bomba de alimenlacion. La /¡gura 48 nos hace 

 ver el vaso de condensación B con todos sus accesorios, tubería y bom- 

 ba. Está formado el vaso de condensación fí por un cilindro de chapa de 

 hierro terminado por dos casquetes esféricos. En la parte alta lleva la 

 válvula de seguridad s, el manómetro m, el tubo de purga P, el que 

 trac el a^ua de condensación T. Lleva además su tubo de nivel N. Re- 

 comcndamos para el ajuste de los exiremos del tubo de vidrio Nh dis- 

 posición de los Sres. Mignon y Ruart, de París, que consiste en elem- 

 pleo de pequeños trozos ó anillos de caoutchouc, que se encuentran 

 comprimidos por prensa-estopas ordinarios á rosca. Es una disposición 

 excelente, superior á lodo lo empleado hasta aquí: la hemos usado para 

 presiones de 10 hasta 14 atmósferas; y al recomendarle, no solo lo ha- 

 cemos para este caso, que es seguramente poco importante por la pe- 

 quenez de la presión, sino para los generadores de vapor de todas 

 clases. 



De la parte inferior del vaso fí parte un tubo provisto de su llave r, 

 que se bifurca después, comunicando por un lado con el tubo T', que va 

 á un pequeño depósito de agua, y por otro con la válvula A. Z es la bom- 

 ba de alimentación que comunica por la parte inferior con dos cajas de 

 válvulas, que son: A, válvula de aspiración; /, válvula de inyección ó im- 

 pulsión. Las cajas /y A pueden ser fácilmente visitadas y desmontadas, 

 cosa muy conveniente, que saben apreciar debidamente los prácticos. 

 La disposición para cerrar las cajas de válvulas está bien claramente 

 representada en la figura, y no exije más explicaciones. T" es el tubo 



