524 



Primer sistema: Aspiración por arriba, llamado también sis- 

 lema de Duvoir-Lcblanc. 



La [¡(jura 6 representa este sistema en un edificio que tiene piso 

 bajo, primero y segundo. O representa el aparato que calienta el aire 

 viciado antes de entrar ó al entrar en la verdadera cbimenea X. El 

 aparato O puede (en principio) ser un hogar, ó una estufa ó serie de 

 tubos de agua caliente, ó una serie de tubos calentados interiormente 

 por el vapor, ó una serie de tubos delgados de hierro con un cierto nú- 

 mero de mecheros de gas : está siempre colocado en la bohardilla del 

 edificio. La chimenea X, que arranca desde la boiiardilla, no puede ser 

 larga, teniendo por regla general de 6 á 8 metros. El aire viciado en los 

 diferentes pisos se dirijo por los conductos ascendentes de evacuación, 

 á la cámara donde está el aparato O. En esta cámara se reúnen los con- 

 tingentes de aire que suministran todos los conductos de evacuación, y 

 se caüentan y ascienden por la chimenea A'. 



Segando sisteuia : Aspiración á nivel, llamado también sis- 

 tema de Hamelincourt. 



La fiyura 8 representa este sistema. El aire viciado se encuentra 

 en el mismo conducto de evacuación con los tubos que lo calientan en 

 toda la altura de cada piso: con la temperatura adquirida continúa el 

 movimiento ascensional hasta los desvanes del edificio, donde penetra 

 en una corta chimenea general de evacuación. 



Tercer sistema : Aspiración por abajo, llamado también sis- 

 tema de Grouvelle. 



La figura 9 representa este sistema. El aire viciado en cada piso debe 

 descender por los conductos de evacuación para venir á reunirse en la 

 base de una gran chimenea de aspiración, donde se calienta artificial- 

 mente de un modo cualquiera , pero casi siempre por un hogar allí co- 

 locado, y que se alimenta con el mismo aire viciado. A estas chimeneas 

 de aspiración se las da por término medio 25 metros de altura, y una 

 sección que corresponde próximamente á una velocidad de 2, o metros 

 del aire viciado. Lo mismo esta chimenea que las cortas de los dos sis- 

 temas anteriores, deben ser de ladrillo. Estas últimas, como es preciso 

 que sean muy ligeras porque han de sostenerse sobre el edificio, se ha- 



