666 

 un corte trasversal de la galería ce... ó g g de las figuras ^ y "5. I t, re- 

 presentan los dos tubos, que se suponen en esa figura, de fundición, uni- 

 dos por collares ó bridas, entre las que se colocan rodajas perforadas 

 de caotilcltotic con doble tela, como dejamos explicado en páginas ante- 

 riores. Las bridas ó collares se aprietan con cuatro pernos. Los tubos 

 tt van sostenidos de diez en diez metros por rodillos de madera, con 

 ejes de hierro, fijados á pequeños pies dereclios de madera que quedan 

 embebidos dentro de los muros de la galería g. Estos rodillos se ven 

 en R, y van locos sobre su eje de hierro. La galería g está formada con 

 dos múreles, cuyo espesor es un ancho de ladrillo, como los tabiques de 

 media asta. Estos múreles van recubiertos superiormente por largueros 

 de madera, ensamblados á caja y espiga con los pies derechos de ma- 

 dera antes mencionados. Los largueros de madera rr, llevan arriba el 

 galea, muesca ó encaje para recibir los tableros agujereados que cierran 

 superiormente la galería ce... ó gg al nivel del suelo de la iglesia. 

 Estos tableros deberán hacerse con madera vieja, aunque cueste algo 

 más que la nueva, como sucede siempre, por razones sabidas bien de 

 lodos los constructores. P P representan los tableros. 



llarcha del calentaiuiento y de la Tentila- 

 ciou. — Nunca marcharán simultáneamente el calentamiento y la ven- 

 tilación en la iglesia. En el verano esto es evidente, puesto que enton- 

 ces no se necesita nunca calentar. En el invierno, ó durante los dias 

 de invierno que lo necesiten, funcionará el calentamiento normalmente, 

 y siempre solo. Cuando llegue un dia de solemnidad religiosa ó de 

 función de iglesia, en el cual haya de haber gran concurrencia y sea 

 preciso ventilar, cesará el calentamiento desde que empiecen á reunirse 

 los fieles. Entonces se abren los registros que ponen en comunicación 

 las galerías ce... con la chimenea de aspiración, se enciende el hogar 

 de esta, y empieza á funcionar la ventilación. Estos registros están 

 colocados fuera de la iglesia y cerca de la misma chimenea. Cuando ha 

 cesado la concurrencia y el templo ha vuelto á su estado normal, se 

 cierran los referidos registros, queda interrumpida toda comunicación 

 entre la chimenea de aspiración y las galerías ce..., y puede volver á em- 



