lería, en lugar de dos, como nosotros hemos puesto en las figuras 1 

 y 2 del texto; que el punto de arranque del tubo X debe estar por bajo 

 del nivel del piso de la iglesia; que por lo tanto todo el hogar//, la cal- 

 dera 7' y la columna ascensional a , han de estar bajo dicho nivel; que 

 en iglesias de tres grandes naves pueden disponerse tres galerías, una 

 en el centro de cada una. 



Cuando la iglesia se calienta sin ventilación, los registros que es- 

 tablecen la comunicación entre las galerías ce... {figura 2) y la chime- 

 nea de aspiración están cerrados. Entonces el aire que está en contacto 

 con los tubos de las galerías ce... y aun con las paredes de esta, se 

 calienta, se eleva, y penetra en el templo por las pequeñas aberturas de 

 los tableros P P, que recubren ó cierran dichas galerías: este movi- 

 miento ascensional del aire de las galerías ce... provoca y determina 

 una aspiración, por los pozos zz... de modo que se establece un mo- 

 vimiento circulatorio del aire del templo, el cual penetra por los pozos 

 zz, marcha por los conductos puntuados á las galerías ce... allí se ca- 

 lienta, y vuelve á penetrar en el templo por los agujeros ó calados de 

 los tableros. Estos podrian ser reemplazados por placas caladas de fun- 

 dición; pero esto, aunque mejor y de una duración casi indefinida, es 

 más caro. La conductibilidad de las placas metálicas podria tener ade- 

 más algún inconveniente en España, por la costumbre general de las 

 mujeres de sentarse en el suelo: esta es una de las razones, aparte de 

 otras muchas, que aconsejan el empleo del agua caliente á baja tempe- 

 ratura (90° á 100°), y la que motiva la necesidad de emplear gran lon- 

 gitud de galerías y tubos, y poco diámetro en estos; todo con el objeto 

 de que el aire salga de las galerías á poca temperatura (20° á 24°). La 

 iglesia necesita un cierto número de calorías por hora; estas podemos 

 darlas de dos modos: ó con poco aire á mucha temperatura, ó con más 

 aire menos calentado. En las iglesias, y mucho más en las de España, 

 hay que seguir el segundo camino; esto no es un mal, al contrario, 

 presenta muchas ventajas para la uniformidad de la temperatura en 

 todos los sitios de la iglesia, pero es algo más caro de primer esta- 

 blecimiento. 



