Del mismo modo encontraríamos que la velocidad correspondiente 

 al segundo piso es: 



Velocidad co7'respondietite al segundo piso. 



\ (D-d,) H+(d'~d,) /,,-2 (D-rf') h' ' ^ 



+(^0'(^)'+<i-')'(7)'+(^'J+^4T^)"+>"'' 



cuyo numerador difiere del de la primera fórmula más aún que de la 

 segunda. 



Nota. L, pora el segundo piso, vale 



2 //' + /•.? + .?:. 



O' representa en todas las fórmulas la superficie de la sección que pre- 

 senta el circuito general del aire viciado en la cámara donde está el ho- 

 gar ó aparato que lo calienta. 



Vamos á hacer aplicación de estas fórmulas á un caso práctico, re- 

 ferente á la ventilación de Barcelona en el mes de enero. 



Supondremos la temperatura exterior de 8°. La de las salas calen- 

 tadas de 18°. La del aire viciado, calentado en la chimenea general de 

 aspiración, de 55°. De modo que la diferencia de temperaturas del aire 

 de la chimenea y del exterior será de 



55°-8"=25°, 



que es la diferencia que conviene tener en toda estación. Una difirencia 

 mayor sería muy costosa; menor, no aseguraria una conveniente velo- 

 cidad con las alturas ordinaria y aun máximas de las chimeneas de 

 ventilación. 



Supongamos que la vena gaseosa del aire viciado no sufre ningún 



