571 

 se, ó cok, ó leña, ele. , no hay mas que dividir el consumo de combusliblc 

 expresado en hulla de 8.000 calorías por la polencia calorífica del com- 

 busliblc que se emplee, y el cociente se mulliplicará por 8.000. Ejem- 

 plo. Antes hemos visto que el consumo de combustible de cada pabellón 

 por hora era de 4,17 kilogramos empleando hulla de 8.000 calorías. Si 

 se emplease en su lugar cok de G.OOO calorías, el gasto de combustible 



, , ,„ 8.000 ^, ^.^,.,, 

 por hora sería de 4,l7x— ^ = o,56 kdogramos. 



Disiribucion Sabiendo que cada calorífero debe tener una superficie de 2,5 me- 

 dc la superfi- ^ cuadrados, sus dimensiones, esto es, las del cilindro interior desde 



cíe de cálenla- .1111 



miento de ca- lo alto del hogar, y las del tubo-chimenea que esta dentro de las salas, 



da calorífero. forma también superficie de calentamiento, deben distribuirse 



y arreglarse de manera que se tengan los 2,S metros cuadrados de su- 

 perficie real de caldeo. En los caloríferos especiales que hemos adop- 

 tado, no debe contarse como superficie de caldeo más que la parte del 

 tubo-chimenea que está en las salas, y la parte de superficie del cilin- 

 dro interior desde el hogar hasta el arranque del tubo-chimenea. Así 

 puede verse y comprobarse en la figura 17. 



Gasto Pj^,.^ gglj^,,. g] combustible que se gastará por hora en cada uno dje 



de combusti- , , , ., . , , v . i . i i 



bienecesarioá los meses del ano para la ventdacion, no hay mas que acudu' a la tabla 



la ventilación ¿ cuadro comparativo de la página 552, donde está el consumo de com- 

 en cada uno de , ., , ., • ^ M í\ AAA . 1 • 1 



los meses del bustible para una ventdacion de 10.000 metros por hora en todos 

 año. los sistemas. Como en el proyecto de que tratamos la ventilación es 

 de 10.080, podemos tomar sin variación los mismos números conteni- 

 dos en la segunda columna del cuadro, que son los que se refieren á la 

 ventilación por chimeneas de aspiración por abajo. 



Sección El volumen de aire que debe evacuar esta chimenea es (prescin- 



deíachirnenea ¿- ¿^ jg ]ag dilataciones) de 10.080 metros cúbicos por hora, ó sea 



general de as- ' ' 

 piracion para por segundo de 



lodo el hospi- 10.080 „ „ 



tal. • ■ ■=:2,8. 



3.600 



