572 

 Segiin hemos visto en !a página 537, en las condiciones ordinarias po- 

 demos contar con una velocidad real en la chimenea que no baje de 

 2,!^ metros en toda estación. Luego en el caso actual tendremos hasta 

 un exceso de tiro, si contamos con esta velocidad de 2,5 metros por 

 segundo, poríjue realmente será mayor, como hemos demostrado en 

 otro capítulo. 



La sección de la chimenea será, pues, de 



2,8 



^-^ = 1,12 metros cuadrados., IJ2 m. 



2,5 



No hay que olvidar que esta velocidad media de la chimenea de 

 2,5 metros por segundo, sobre la cual nos basamos para el cálculo, 

 supone una altura de 20 á 50 metros, y una dií'erencia de temperatura 

 para el tiro muy próxima á 25°. Supone además, que los conductos 

 de evacuación que conducen el aire viciado á la chimenea, no tienen 

 una suma de secciones menor que la sección de esta, ni longitudes des- 

 mesuradas fuera de lo que ordinariamente requiere la práctica, ni cam- 

 bios bruscos de dirección inmotivados, ni innecesarios cambios de sec- 

 ción. (Véase el capítulo 4.°) Los conducios de evacuación presentarán en 

 la práctica una suma de secciones mayor que la sección de la chimenea, 

 como vamos á ver; lo cual favorece al tiro, porque disminuye las resis- 

 tencias que el aire sufre por rozamiento al dirigirse á la chimenea 

 general. 



Sección En cada sala hay 15 conductos de evacuación. De cada sala deben 



delosconduc- ggH^ . ,j^,.g 

 tos de evacúa- ' 



oion. 5.0 iO 



— ;; — metros 

 o 



de aire viciado, ó sean 1.680 metros, porque de cada pabellón deben 

 salir 5.040, y hay tres salas en cada pabellón. Habiendo 15 conductos 

 de evacuación en cada sala, cada uno deberá dar salida á 



