40 RELATIONS ENTRE LA FORCE DES MACHINES A VAPEUR 



2° Une machine à condensation, sans détente, doit avoir 

 une force de 25 chevaux; la chaudière sera timbrée à 1 i/2. 

 Quelle sera sa surface de chauffe ? 



La table n° Yl indique une consommation de 25 kilog. à 

 l'heure par cheval. La machine de 25 chevaux exigera donc 

 625 kil. de vapeur à Thcure, et si la chaudière évapore 25 kil. 

 par mètre carré et par heure, elle aura 25 mètres carrés de 

 surface de chauffe. 



3" Une machine à détente, sans condensation, doit avoir 

 une force de 12 chevaux; la détente est au tiers; la chau- 

 dière sera timbrée à 5 atmosphères 1/2. Quelle sera sa sur- 

 face de chauffe ? 



La table n" VII indique une consommation de 18''-,5 par 

 cheval, soit 222 kilog. Si la chaudière produit 20 kilog. de 

 vapeur par mètre carré, elle aura 11*"-, 10 de surface de 

 chauffe. 



4° Une machine à détente et condensation à un seul cy- 

 lindre est de la force de 40 chevaux; la détente est au 

 cinquième. Quelle doit être la surface de chauffe de la chau- 

 dière timbrée à 5 1/2 atmosphères? 



Le tableau n° VIII indique une consommation de 10'', 50 

 par force de cheval, soit de 420 kil. pour 40 chevaux. La 

 surface de chauff'e de la chaudière sera, en admettant tou- 

 jours 20 kilog., de 21 mètres carrés. 



Réciproquement on pourrait, connaissant les dimensions 

 de la chaudière et sa puissance d'évaporation, en déduire la 

 force maximum de la machine qu'elle alimentera. 



5** Une chaudière timbrée à 5 atmosphères 1/2 a une sur- 

 face de chauffe de 11""-, 10 ; elle doit alimenter une machine 

 à détente sans condensation, dont le cylindre a 0™,30 de 

 diamètre et l'",33 de longueur; la détente est du tiers. Quels 

 seront la force maxinmm de la machine et le nombre de 

 coups de piston? 



