( 4>3 ) 



que l'état sphéroïdal ne se produit pas clans les chaudières industrielles? 

 Cette conclusion serait, dans ce cas, absolument indiscutable. 



» Voici comment l'expérience a été disposée : une chaudière cylindrique, dont le 

 fond plat circulaire mesure 3'''^'",oi7, est chaufTée par le fond, à l'aide de brûleurs 

 Bunsen, de brûleurs à air forcé, de becs oxhydriques, ou enfin de feux de coke ou de 

 charbon de bois, de manière que l'on puisse régler à volonté l'intensité de ces 

 foyers. Ce fond est amovible et il peut être constitué par des lames de tôle de i™" à 

 12™"' d'épaisseur. La chaudière renferme de l'eau distillée sous une hauteur de 80"""; 

 un appareil d'alimentation assure la constance du niveau du liquide et permet de 

 mesurer avec une grande précision la quantité d'eau débitée. Je ne me suis pas occupé 

 de la température de la tôle dans les différentes expériences, attendu que M. Hirsch 

 a déjà fait cette détermination et qu'il a épuisé la question ; mais j'ai concentré toute 

 mon attention sur la marche des feux et sur les effets produits, au double point de vue 

 de la nature et de la rapidité de la vaporisation. Le feu le plus intense que j'aie olstenu 

 a été le feu de coke et d'escarbilles, alimenté d'air par un soufflet de forge; les brû- 

 leurs à gaz d'éclairage et oxygène développent moins de chaleur sur la surface totale 

 du fond, bien qu'ils forment en certains points des dards de chalumeau extrêmement 

 ardents. 



» Les résultats de ces essais sont les suivants, sur une tôle de 13""", les seuls que 



nous puissions signaler dans cette Note : 



Quantilé d'eau 

 Tempéralurc évaporée 



Pression d'alimen- par mètre carré 



Foyer. atmosphérique. talion. et par fieure. 



mol o ki? 



7 brûleurs Bunsen 7^5 i5 63,3 



11 -1^- I chalumeau soufflé 768 16 '79i4 



>i -{- I chalumeau oxhydrique. 758 18 -200,9 



Il -i- 3 chalumeaux oxhydriq. . 733 ly 263,3 



Feu de coke intense 760 19 433,5 



» Dans ces expériences, la tôle n'a jamais rougi sous l'eau; les contacts du métal et 

 du liquide étaient assurés par un soigneux décapage préalable; les supports delà 

 chaudière étaient, par contre, au rouge blanc. L'évaporation est tumultueuse et 

 bruyante, et le liquide est violemment agité en tous sens. 



» Suspendons l'alimentation jusqu'à évaporalion complète de l'eau, la tôle rougit 

 aussitôt. Alimentons alors ; nous sommes donc bien dans les conditions pratiques d'une 

 chaudière ayant rougi par manque d'eau. 



Foyer. 



Température 

 Pression d'alimen- 



almosphérique. lation. 



\ 



I chalumeau soufflé. . 

 1 chalumeau oxhydr. 



7 brûleurs Bunsen 



Feu de coke intense 



G. R., 1892, 1" Semestre. (T. CXIV, N« S.) 



7^4 

 760 



0,0 



Quantité d'eau 



évaporée 



par mélre carré 



et par heure. 



kB 

 662 , 8 



994 , 3 



54 



