( 53) 

 titré, s'il était introduit dans une éprouvetle, il est préférable de le verser 

 dans une petite fiole à fond plat (4o centimètres cubes de capacité), dont le 

 bouchon donne passage à deux tubes abducteurs, courbés à angle droit. La 

 hauteur du liquide étant moindre, l'obstacle qu'il oppose au passage du 

 gaz est faible. On peut substituer avec avantage à cette fiole le nouveau 

 flacon laveur de M. Fastré, dont toutes les parties sont soudées au feu, et 

 dont le tube qui amène le gaz dans l'acide est terminé par une petite boule 

 percée de trous, à la façon d'une pomme d'arrosoir, 



» Plusieurs essais préliminaires nous ont en outre montré que, dans les 

 conditions de pression où se trouve ordinairement le gaz, l'absorption de 

 l'ammoniaciue par l'acide est toujours instantanée. En général, la durée de 

 cette détermination de l'alcali volatil n'excède pas une demi-heure. On peut 

 même l'accomplir en cinq minutes, en remplaçant l'acide précédent par un 

 acide titré plus faible, tel que celui dont je fais usage dans mes essais ozo- 

 nométriques, et dont 5'^'^= o^', 006 12 de SO' HO, équivalant à o^',oo2i25 

 de AzH'. Une précaution indispensable à prendre, pour obtenir des ré- 

 sultats concordants et exacts, consiste à purger d'air les tuyaux ou con- 

 duites de gaz, en laissant perdre avant le dosage une centaine de litres 

 de gaz. 



» Il résulte des analyses faites par cette méthode qu'à Rouen, pendant 

 les années 1868 et 1869, 100 litres de gaz d'éclairage à i5 degrés et à la 

 pression de o'",76o contenaient en moyenne o^', 1042 d'ammoniaque 

 (AzH'). 



» D'après les renseignements qui m'ont été obligeamment fournis par 

 M. F. Leblanc, chimiste vérificateur de la ville de Paris, le gaz de la capi- 

 tale serait bien plus pauvre en alcali volatil que le gaz de Rouen, puisque, 

 sous le même volume, il ne renfermerait que oS',0090 d'ammoniaque, c'est- 

 à-dire une proportion douze fois moindre. 



» La présence de l'ammoniaque dans le gaz d'éclairage, surtout à la dose 

 trouvée dans le gaz de Rouen, n'est pas sans offrir d'assez graves incoii- 

 vénients pour les consommateurs, ainsi que cela résulte d'ailleurs des 

 plaintes nombreuses qui, dans ces dernières années, sont parvenues à la 

 municipalité rouennaise. C'est à cet agent qu'il faut attribuer la prompte 

 altération signalée dans les matières employées au graissage des robinets et 

 des genouillères à gaz, l'usure rapide et même la perforation des divers ap- 

 pareils en métal, et particulièrement en laiton, usités dans ce mode d'éclai- 

 rage. C'est ainsi que l'analyse m'a fait voir que, dans un dépôt solide (une 

 sorte de crasse très-épaisse), qui s'était formé à la jonction de deux cou- 



