( a65 ) 



» L'examen de ce tableau montre : 



» 1° Que, dans les circonstances peu favorables, par l'absence de brise, où 

 les expériences ont élé faites dans ce bâtiment encore inhabité, on a obtenu 

 avec une consommation assez faible par heure dans les foyers, sans le con- 

 cours de la chaleur perdue par les parois de la cheminée des chaudières, 

 des évacuations d'air qui se sont élevées avec 20 kilogrammes par heure à 

 3o4oo mètres cubes, correspondant à un renouvellement complet de i3,8 

 fois par heure et à i35 niètres cubes d'air par heure et par cheval, et avec 

 40 kilogrammes par heure à 34700 mètres cubes, correspondant à un 

 renouvellement complet de i5,8 fois par heure et à 1 55 mètres cubes d'air 

 par heure et par stalle. 



» Ce qui atteint déjà le chiffre pris pour base de projet. 



» 2° Que le rapport de la vitesse moyenne d'évacuation de l'air vicié a 

 suivi, dans ce dispositif, de même que l'un de nous l'avait antérieurement 

 constaté par des expériences directes sur des cheminées, la loi théorique de 

 la proportionnalité de cette vitesse à la racine carrée de l'excès de la tem- 

 pérature extérieure sur la température dans la cheminée. 



1) 3° Que pour ce dispositif complexe la formule pratique qui donne la 



vitesse est 



U = o,373v/T — /, 



tandis que pour des cheminées ordinaires on a trouvé 



U = 0,540 \/T — f. 

 )) 4" Que le rapport M de la formule de l'auteur 



U(T — = MP''" 

 qui, dans la supposition où toute la chaleur développée, se retrouverait dans 



