( 995 ) 

 l'eau de Seine, mais encore l'eau des puits artésiens de Grenelle et de Passy 

 serait incrustante, ce qui n'a pas lieu. 



» II. — Voici quel était le second problème à résoudre : Pente minimum 

 à donner à un aqueduc. 



» Cette question n'était pas moins importante que la première. En 

 effet, les sources parmi lesquelles on pouvait faire un choix sont toutes 

 situées au fond des vallées les plus profondes, qui sillonnent les plaines 

 très-peu élevées qui constituent la plus grande partie du bassin de la 

 Seine. 



» Suivant moi, la pente minimum d'un aqueduc est celle qui donne à 

 l'eau une vitesse suffisante pour qu'il ne se forme aucun dépôt vaseux dans 

 la cunette. 



» Cette vitesse est connue, D'après Dubuat, les matières vaseuses ne se 

 déposent pas dans une eau animée d'une vitesse moyenne de o™,i5. 

 Comme il faut se tenir un peu au-dessus de la limite, j'ai supposé que 

 dans l'aqueduc la vitesse moyenne serait de o™,25 au moins, ce qui, pour 

 les types admis, correspond à une pente d'environ o", lo par kilomètre. 



» Il est à remarquer que cette pente, quoique bien faible, n'a pas augmenté les frais de 

 construction, au moins pour ce qui concerne l'aqueduc de la Dhuis; c'est ce que je vais 

 démontrer. 



» A l'époque où j'ai été attaché au service des eaux et des égonts de Paris, on admettait 

 que le vide du plus petit type d'égoul ou d'aqueduc praticable devait avoir i'",']^ de hau- 

 teur sous clef, o'",'jo de largeur aux naissances de la voûte eto'",5o de largeur au radier. 

 La forme adoptée résistait mal à la poussée des terres : on donnait donc d'assez grandes 

 épaisseurs aux maçonneries. 



Le cube des maçonneries était de a""", 4 3 



Celui du vide, de i "■% o i 



Le cube du plein était donc à peu près deux fois et demie plus grand que celui du vide, 



.> Quelques années avant, un des ingénieurs du service municipal, M. Mille, obtint l'au- 

 torisation de faire l'essai d'un type d'égout ovoïde beaucoup mieux disposé pour résister à 

 la poussée des terres. Cet égout avait 2 mètres de hauteur sous clef et i^.ao de largeur aux 

 naissances des voûtes. L'épaisseur des parois élait beaucoup plus mince que dans les types 

 admis. La construction fut faite dans la rue Saint-Antoine, sur une longueur de loo mètres, 

 et le succès fut complet. Les chefs du service résistèrent longtemps à cette innovation, à 

 l'exception du directeur, M. Dupuit, qui acceptait pleinement des types d'égouts dérivés 

 de celui de M. Mille, lorsqu'il quitia le service municipal. 



u C'est d'après des types analogues, que l'on a construit 4oo kilomètres d'égout depuis 

 mon entrée au service municipal. J'ai été conduit, par les mêmes raisons, à proposer un 

 type ovoïde d'aqueduc, pour dériver les sources de la Dhuis et du Surmelin; seulement 



127.. 



