91 



zündet, was um so auffallender war, da die Sparren 

 aus möglichst trockenem Tannenholze bestanden. An 

 einzelnen Stellen Hess sich an dem zerfaserten Holze 

 auch eine Verdrehung der Fasern erkennen. Es kam 

 mir unwillkürlich der Gedanke, dass man die dicken 

 Sparren in einen ähnlichen Zustand wohl nur durch 

 den grössten Arbeitsaufwand, vielleicht dadurch ver- 

 setzen könne, dass man sie längere Zeit von allen Seiten 

 durch einen schweren Dampfhammer bearbeiten Hesse. 

 Nirgends Hessen sicli schwarze (brandige) Stellen 

 ausfindig machen. Der Strahl hatte hiernach nur in 

 geringem Grade seine Wärme auf das Holz übertragen, 

 sonst müsste er dasselbe in diesem so ausgezeichnet 

 vorbereiteten Zustande unfehlbar entzündet haben. Ein 

 Eünkchen hätte genügt, den Dachstuhl in Flammen 

 zu versetzen. 



Fig. 



bindungssteilen (Löthstellen) l ) der Leitung eines Blitz- 

 ableiters besondere Sorgfalt verwenden. 



Uebrigens war die Röhre G im Zusammenhange 

 geblieben. Nicht so die Röhre /•'. Das krumme Stück 

 U, welches das Dachgerinne mit der Abfallröhre F 

 verbindet, war fortgeschleudert (Fig. 3). 



Vom untersten Theile H der zuletzt erwähnten 

 Köhre war der Blitzstrahl nach der Hausecke hinüber 

 auf den Kopf eines Nagels in einer hier stehenden 

 kleinen (iartenzaunsäule gesprungen imd hatte dann 

 ausserhalb des Hauses seineu Weg nach dem oben 

 erwähnten Bremerhöher Graben genommen Auf diesem 

 Wege war der von dem Hause nach dem Graben hin- 

 führende Gartenzaun abgebrochen und noch ein Zaun- 

 feld, welches am Graben entlang lief, zur Seite ge- 

 schoben. Wo dieser Blitzstrahl den Erdboden erreicht 



Fig. 3. 



L 



Bremerhöher Graben 



xK 



Von den Sparren aus hatten die Zweigströme die 

 zinkernen Dachgerinne c, d und die daran sich an- 

 schliessenden, an den Hauskanten heruntergeführten 

 Zinkröhren G und F auf beiden Seiten des Hauses 

 als willkommene Leitung benutzt. Auf diesem Wege 

 waren besonders die durch sogenannten Weichloth 

 verbundenen Löthstellen, sowie diejenigen Theile durch- 

 löchert, an welchen die Rohrstücke nur lose ineinander 

 gesteckt waren. Die Löcher zeigten meist zerrissene, 

 nach aussen aufgetriebene Ränder, wie wenn sie durch 

 Eintreiben dicker Nägel von innen nach aussen ent- 

 standen wären. Die Form der Löcher legte die Ver- 

 muthung nahe, dass in Folge der hier vorhandenen 

 sehr hochgespannten Elektricität von dem der Zink- 

 röhre folgenden Hauptstrome sich Nebenströme nach 

 aussen hin abgezweigt hatten. An den schlecht leitenden 

 Stellen mochten wohl Aufstauungen von Elektricität 

 und in Folge dessen Durchbrüche derselben statt- 

 gefunden haben. Hiernach sollte man auf die Ver- 



hatte, liess sich mit Sicherheit nicht feststellen. Je- 

 doch in etwa 20 m Entfernung von der Hausecke war 

 eine hölzerne Saide K (Fig. 2) äusserlich abgeschält 

 und dicht bei der Säule der Erdboden aufgewühlt. 

 An einer anderen, wohl ebenso weit vom Hause ent- 

 fernten Stelle L war die Brust des Bremerhöher 

 Grabens stark beschädigt, imd zwar auf der einen 

 Seite des Grabens das Mauerwerk eingedrückt, auf 

 der anderen die Erde aufgerissen. 



Auf meine Frage, ob es nirgends gebrannt habe, 

 führte mich der Hauseigentümer nach derjenigen 

 Stelle, an welcher der oben erwähnte Nagel sieh be- 

 fand und theilte mir mit, hier habe es „gebrannt 

 und sehr gequalmt", so dass mehrere Eimer voll 

 AVasser über die Stelle hätten gegossen werden müssen, 

 um das Feuer zu löschen. 



') Nach den hier gemachten Beobachtungen möchten 

 mit Weichloth gelöthete Stellen auch unter die schlecht 

 leitenden Stellen eines Blitzableiters zu zahlen -ein. 



