( .6o ) 

 d'eau, il suffit de la mettre en coiiiinuiiication avec un point du circuit des 

 faîtes, par exemple, avec le point qui est le plus voisin de sa base. Cette 

 distance sera toujours pecite et ne pourra que très-i-arement s'élever à 3 ou 

 4 mètres. 



» Nous appellerons <o/ic/Hc/ei/?- de lige ce conducteur très-couit qui réu- 

 nit mélalliquement la tige au circuit; il sera toujours fait avec le fer carré 

 de a centimètres de côté; sauf l'addition éventuelle d'une lame de cuivre 

 dont nous parlerons tout à I heure. 



» On comprend qu'il n'y a dans ce conducteur que deux points impor- 

 portants : sa jonction avec la tige et sa jonction avec le circuit. 



» La jonction avec la tige sera toujours établie de la même manière. 



» La fig. 9 représente une coupe verticale de cet ajustement. 



Fis- g. 



» La jonction avec le circuit se fera en général, d'après la Jig. 2, c'est- 

 à-dire suivant le mode adopté pour les embranchements perpendiculaires 

 au circuit. 



» Cependant, il peut arriver que ce mode général présente des inconvé- 

 nients : par exemple, quand le circuit se prolonge en ligne droite sur une 

 grande longueur, et quand il faut avoir recours au compensateur de la 

 Jig. 3 pour j)révenir les fâcheux effets de la dilatation, on comprend que le 

 conducteur de la tige,enirainé par le déplacement direct ou rétrograde du 

 circuit, tendrait a marclier tout d'une pièce à cause de sa grande rigidité; 

 alors, la portion de ce conducteur qui pénètre dans la base de la tige en 

 serait fort éprouvée et tendrait à se briser par ces efforts répétés. 



» Dans les points du circuit où la ddatation acqui(^rt une très-notable 

 amplitude, il faudrait donc donner au conducteur de la tige une certaine 



