( 74o) 



)i La salle principale, où l'on voudrait maintenir une température à peu 

 près constante, serait précédée d'une autre salie à peu près de înème capa- 

 cité, ou simplement d'un petit antichambre d'introduction : cette pièce 

 d'accès ferait fonction d'écluse à air pour atténuer l'effet de l'ouverture 

 des portes. Ces locaux auraient des murs, des plafonds et un plancher 

 assez épais. Leur sol en béton et les murs seraient fondés sur arceaux. Ils 

 seraient entourés, à une faible distance, par une enceinte isolante de même 

 forme, communiquant avec les arceaux et avec le fond du puits d'aérage. 



» Des orifices d'évacuation, pratiqués vers le sommet du plafond de la 

 galle et de celui de l'enceinte, seraient en communication directe, mais 

 ilistincte, et au besoin tout à fait indépendante avec des tuvanx d'appel, 

 dans lesquels des becs de gaz, dont l'expérience ferait connaître le nombre 

 variable avec les saisons, seraient allumés, sous pression constante, d'une 

 manière permanente. 



» L'air à introduire dans les locaux à assainir, dans les arceaux du sous- 

 sol et dans l'enveloppe, serait pris vers le fond du puits par un conduit 

 spécial ménagé à partir de ce puits, et auquel on donnerait le développe- 

 ment nécessaire. 



» Le local pourrait ainsi être établi au rez-de-chaussée, au-dessus du 

 sol, et éclairé par des fenêtres pratiquées du côté du nord et munies de 

 doubles châssis, dont l'intervalle serait eu communication libre avec l'en- 

 veloppe isolante. 



» Après avoir indiqué sommairement les dispositions générales que nous 

 proposons d'adopter, il ne sera pas inutile de montrer la marche à suivre 

 pour en proportioiuicr les parties. 



» On possède fort peu de données expérimentales relatives à la trans- 

 mission de la chaleur à travers les corps d'une certaine épaisseur, et sur- 

 tout en ce qui concerne les parois des bâtiments. Quoique la loi don- 

 née par Newton (i) pour calculer cette transmission ait été vérifiée par 

 plusieurs physiciens dans des circonstances assez diverses, il est peut-être 

 ini peu hasardeux de l'étendre aux murs et aux enveloppes de nos habita- 

 tions. 



» Cependant, comme les plus habiles ingénieurs qui s'occupent du chauf- 

 fage l'emploient depuis longtemps, nous allons essayer d'en faire l'appli- 

 cation à la question inverso, c'est-à-dire à celle du refroidissement de cer- 

 tains locaux par la circulation de l'air chaud. 



(l) BiOT, Traitt- de Physique, t. IV, |). 63.8, édition de i8t(j. 



