( 74> ) 

 » A cet effef, nous rappellorons que la formule de Newton, à l'aide de 

 laquelle on calcule le nombre d'unités de chaleur qu'une surface donnée 

 peut laisser passer par heure est, en appelant 



T la température extérieure au local ou à son enveloppe; 



T' la température intérieure; 



S la surface intérieure de transmission de la chaleur; 



K un coefficient constant, particulier à chaque nature de paroi et variable 



avec son épaisseur, 



KS (T — T') calories. 



» Pour les applications, les praticiens adoptent généralement les valeiu-s 

 suivantes du coefficient K : murs de face d'épaisseur moyenne, R = 1,20; 

 planchers et plafonds, K = 0,80. 



» D'une autre part, si l'on nomme 



V le volume d'air à la température ^ et à la densité d= i''^, 29 à introduire 



dans le local ; 

 T' la température intérieure que l'on veut maintenir; 

 c = 0,237 la capacité de l'air pour la chalein-; 



le nombre d'unités de chaleur que le volume d'air V potuTa entraîner, en 

 passant de la température / à celle de T', sera exprimé par 



Yd{T — t) o, 237 = o, 3o6 V (T' - t) calories. 



» PoiH- que le passage de cet air dans le local à rafraîchir, qu'on sup- 

 pose inhabité, compense l'introduction de chaleur à travers les parois, il 

 faut que l'on ait la relation 



KS(T -T') = o,3oGV(T'- 0, 



d'où l'on tire 



KS(T-T') 

 o,3o6{T'— f)' 



» Cette relation montre : 



» 1° Que le volume d'air à introduire est d'autant plus grand que la 

 température à maintenir à l'intérieur s'approche davantage de celle de l'air 

 introduit, et que les surfaces de refroidissement sont plus étendues : il 

 deviendrait infini si l'on voulait que la température intérieure T' fût égale 

 à celle de l'air introduit; 



» 2" Que ce volume est, au contraire, d'autant plus faible que l'excès de 

 la température extérieure sur celle de l'intérieur est plus petit, et que les 

 parois sont moins conductrices de la chaleur; 



