( :o58 ) 



M J'ai (lit que, dans le réseau des conduites publiques, il reste environ 

 3 kilonièlres de conduites en plomb. On en démonte quelques-unes de 

 temps en temps, et l'on constate que leur surface intérieure est toujours 

 parfaitement lisse et sans traces d'érosion ; j'en mets deux, tronçons sous les 

 yeux de l'Académie. L'un provient de la conduite du faubourg Saint- 

 Antoine qui a été posée en 1670, à l'époque où la pompe du pont Notre- 

 Dame fut érigée; il a donc plus de deux cents ans, et l'on voit encore dans 

 l'intérieur l'impression des grains de sable du moule. L'autre a été extrait 

 des rues latérales au marcbé Saint-Germain; il est d'une date plus récente 

 et n'est pas moins intact. 



» Je dois faire remarquer encore que les branchements en plomb se ta- 

 pissent promptement d'une légère croule adhérente qui empêche le contact 

 de l'eau et du plomb. Je mets sous les yeux de l'Académie un tronçon d'un 

 de ces branchements où cette patine est très-visible. 



» J'ai visité dans les ateliers de M. Fortin Hermann, entrepreneur des 

 travaux d'entretien de la Ville, le dépôt des vieux plombs où se trouvent 

 de nombreux débris de branchements. Je n'en ai pas trouvé un seul qui 

 ne satisfît à cette condition : surface intérieure du plomb parfaitement lisse, 

 tapissée d'une croûte mince très-adhérente de limon ou de carbonate de 

 chaux. 



» L'innocuité des conduites en plomb me semble démontrée par l'en- 

 semble de ces faits, qui font comprendre pourquoi ces conduites sont en 

 usage dans toutes les villes de France et dans la plupart des villes de l'Eu- 

 rope, sans qu'on ait jamais eu à s'en plaindre. 



» J'ai voulu cependant, par des analyses directes, rechercher le plomb 

 dans toutes les eaux distribuées à Paris, et c'est dans cette recherche que 

 M. Le Blanc a bien voulu me prêter son bon concours. 



» Les essais ont été faits d'abord sur les eaux publiques de Paris puisées 

 aux points suivants : 



1° Eau de Seine. — Hôtel-Dieu, branchement en plomb de 200 mètres de longueur. 



2" Eau de Seine. — Avenue d'Orléans, n° 74» branchement en |jlomb de 100 mètres. 



3° Eau d'Ourcq. — Hôpital des Récollets, branchement en plomb de 70 mètres. 



4" Eau de Dhuis. — Avenue de Clichy, n° ^o, abonnement jaugé de 25o litres par 

 vingt- quatre heures, branchement en plomb de ao mètres. 



5° Eau de Dhuis. — Rue de Moscou, n° 25, abonnement à robinet libre, branchement en 

 plomb de ^o niètfes. 



» On envoyait à M. Le Blanc un échantillon de 5 litres d'eau de chaque 



espèce. 



» Envoi du 16 août iSyS; observation de M, Le Blanc. Aucune de ces eaux, limpides et 



