( I? ) 

 les formules déduites de la théorie. J'ai choisi à cet effet la cheminée du 

 cabinet de la direction du Conservatoire des Arts et Métiers. Cette pièce 

 peut à volonté être chauffée par une bouche de chaleur dépendante d'un 

 calorifère à air chaud et par le feu allumé dans la cheminée. J'ai profité de 

 cette circonstance pour faire varier le mode d'introduction de l'air, en 

 tenant, selon les cas, la bouche de chaleur ouverte ou fermée. 



» On a d'abord mesuré à diverses reprises le volume d'air dont la 

 cheminée déterminait l'évacuation par le seul effet de la différence de 

 température de l'air extérieur et de l'air intérieur sans le concours du 

 chauffage. 



» Ce volume constituait ce que l'on peut appeler la ventilation naturelle 

 de la cheminée, au moment de l'observation, et il était nécessaire de le 

 connaître, au moins approximativement dans chaque cas, pour le déduire 

 de celui qui devait être évacué par l'action des divers combustibles 

 employés. Il convient cependant de faire remarquer que cette ventilation 

 naturelle est tres-variable, que, comme elle dépend tout à fait des diffé- 

 rences des températures intérieure et extérieure, elle peut, dans certains 

 cas, non seulement devenir nulle, mais même se produire en sens contraire. 

 Il importe donc beaucoup pour de semblables expériences de constater 

 d'abord sa marche et son intensité. 



» Il est résulté de ces premières expériences que, par des températures 

 extérieures de + i°,8 à io°et des températures intérieures de 18 etde22°, 

 il passait en moyenne par la cheminée de cette pièce environ 4oo mètres 

 cubes d'air par heure. 



» Ce cabinet destiné à une seule personne et dans lequel il s'en réunit 

 accidentellement dix à douze pour quelques instants, est donc alors très-suf- 

 fisamment ventilé par la seule action apiratoire de la cheminée, même 

 quand il n'y a pas de feu. 



« Des expériences directes ont montré que le volume d'air ramené à 20 

 que la bouche de chaleur introduisait dans la pièce était de 1 57 mètres 

 cubes par heure quand il affluait à des températures comprises entre 70 et 

 ioo°, et de ia3 mètres cubes seulement quand il n'arrivait qu'à 45°. 



» Ce résultat, qui montre combien le volume d'air fourni par les calori- 

 fères croît avec le degré d'échauffenient qui lui est communiqué, explique 

 comment les constructeurs sont conduits à élever la température de l'air 

 fourni par ces appareils. 



« On verra d'ailleurs plus loin que ce volume d'air amené par la bouche 

 de chaleur croît aussi avec l'énergie de l'appel fait par la cheminée. 



C. R., i863, 1" Semestre. (T. LVI, N° i.) 3 



