( *5 ) 



» Au point de vue du chauffage, il convient donc de restreindre le vo- 

 lume d'air appelé de l'extérieur par la cheminée à ce qui est nécessaire 

 pour en assurer la marche stable et régulière, et d'utiliser une partie de la 

 chaleur développée par le combustible pour introduire dans les apparte- 

 ments le plus grand volume possible clair chaud, en évitant cependant cpie 

 la température de cet air soit aussi élevée que celle que déterminent habi- 

 tuellement la plupart des appareils en usage. Sous ce rapport, l'emploi des 

 calorifères généraux qui versent dans les vestibules, dans les escaliers et 

 dans une partie des pièces d'un édifice, une grande quantité d'air qui se 

 mêle à l'air extérieur, sera toujours un auxiliaire utile du chauffage et de la 

 ventilation, en introduisant dans l'intérieur des appartements de l'air mo- 

 dérément chauffé. 



» Vérification des formules théoriques par les résultats des séries d'expé- 

 riences précédentes. — Les diverses séries d'expériences sur les effets de ven- 

 tilation produits par la consommation de quantités données de bois, de 

 houille ou de gaz, outre l'utilité qu'elles peuvent - avoir pour la pratique, 

 nous fournissent une vérification remarquable des formules auxquelles la 

 théorie nous a conduit. C'est ce que nous allons chercher à montrer en 

 rapprochant les uns des autres les résultats qu'elles ont donnés. 



» Mais auparavant il convient de rappeler qu'après les premières expé- 

 riences faites sur cette cheminée j'en avais fait modifier la construction inté- 

 rieure. La partie que l'on nomme la hotte, rétrécie à sa base de manière à 

 n'avoir que les dimensions des passages d'accès de l'air, avait été réguliè- 

 rement raccordée avec le conduit proprement dit, de sorte que l'air n'é- 

 prouvait point de contraction' sensible à son entrée, et que le rétrécissement 

 graduel des sections de passage ne donnait lieu à aucune perte de force 

 vive. Il résultait de ces nouvelles dispositions que dans la formule qui donne 

 la vitesse de l'air à la température t du conduit et qui est 



U = 



le terme (- i] disparaissait, et que le terme — — étant à peu près 



égal à l'unité, par suite de la suppression du mitron elle devenait pour cette 

 cheminée modifiée, en faisant a g- =19,62, rt = o,oo3665 H = 19™, 85 



C. R., i863, I er Semestre. (T. LVI, N*> l.) 4 



