( 203 ) 



qu'il y aura d'un côlé, entre la table ou la chaire du professeur, et de l'au- 

 tre, entre les entrées du fond et les premiers bancs d'auditeurs, un espace 

 suffisant, l'on pourra ouvrir dans les parois verticales correspondantes des 

 orifices d'admission: Mais en général, toutes les fois que la construction le 

 permettra, il sera préférable de faire arriver cet air frais par le plafond ou 

 par les corniches au moyen d'orifices proportionnés de manière que la vitesse, 

 moyenne d'affluence n'excède pas o™, /jo à o m ,5o en i". 



» Il doit être entendu d'ailleurs que l'été l'on pourra prendre cet air dans 

 des lieux où il sera le plus frais possible, sans cesser d'être pur, et du côté 

 des bâtiments qui ne sont pas exposés à l'ardeur du soleil. 



» Il serait aussi fort couvenable pour les amphithéâtres destinés à des 

 cours du soir que des dispositions, faciles d'ailleurs à adopter, analogues à 

 celles que nous avons indiquées pour les théâties, pour les salles de bal, 

 pour les ateliers, etc., fussent prises pour utiliser au profit de l'appel de 

 l'air vicié la chaleur incommode et les gaz développés par les appareils 

 d'éclairage. Tout au moins faudrait-il, si l'on ne peut les utiliser, faire évacuer 

 à l'extérieur ces gaz qui altèrent et échauffent l'air intérieur. 



» Les dispositions que nous venons d'indiquer seront d'ailleurs faciles à 

 réaliser, si l'architecte s'occupe de la ventilation et du chauffage en même 

 temps que de la construction, ce qui n'arrive malheureusement presque 

 jamais. 



» Ventilation des amphithéâtres du Conservatoire des Arts et Métiers.— J'ai 

 cherché à appliquer, autant qu'd m'a été possible, les règles précédentes à 

 ces amphithéâtres dont la ventilation, insuffisante pour le plus grand et 

 nulle pour le plus petit, donnait lieu à des inconvénients assez graves. 



» On sait que le Conservatoire a deux amphithéâtres: l'un rectangulaire, 

 qui contient parfois plus de 700 et même 800 auditeurs; l'autre demi-cir- 

 culaire, où il n'y a place que pour 400 auditeurs an plus. 



» Ils sont chauffés par des calorifères à air chaud, et celui du petit am- 

 phithéâtre dessert en outre la bibliothèque pendant le jour. 



» La disposition des bâtiments existants ne nous permettait pas de trou- 

 ver place pour des cheminées d'appel particulières à chaque amphithéâtre 

 dans leur enceinte, et nous avons été conduit à établir au milieu de la cour 

 une cheminée spéciale destinée à servir à l'évacuation de l'air vicié de tous 

 les deux. 



» Cette cheminée, tronc-conique, a 18 mètres de hauteur, 2 re ,6o de dia- 

 mètre à sa base et 2™, 10 à son sommet, où sa section est, par conséquent, 

 de 3 œ i,46. 



