( 204 ) 



» Elle est entourée extérieurement par un fourneau recouvert d'un au- 

 vent pour le service des laboratoires, lorsqu'il y a des préparations infec- 

 tantes à faire. 



» A sa base débouchent deux galeries de 2 m ,45 de hauteur sur i m , 11 

 de largeur, offrant une section de passage de 2 mq ,5o,3, et qui ont leur ori- 

 gine au-dessous des gradins des amphithéâtres. Des portes, dont on peut 

 régler l'ouverture, sont placées vers cette origine, afin de permettre d'acti- 

 ver ou de modérer, selon les besoins, l'énergie des appels. 



» Une grille de i"','22 sur i m ,22, ou i mq ,5o8 de surface, est placée à i m ,o8 

 de hauteur au-dessus du sol, à la base de la cheminée, et reçoit un feu de 

 houille dont la chaleur détermine l'appel de l'air vicié et subsidiaire ment 

 la rentrée de l'air pur. 



» Dans les parois verticales des gradins des amphithéâtres sont prati- 

 quées des ouvertures grillées qui se trouvent immédiatement derrière les 

 jambes des auditeurs. 



» Ces orifices d'appel sont au nombre de 1 45 pour le petit amphithéâtre 

 et offrent une section libre de 4 mq ,t>878 qui, à raison de 36o auditeurs, 

 revient à o mq ,oi3o par personne. 



» Dans le grand amphithéâtre, il y en a 68 offrant une section libre de 

 o mq ,oo , yi8 par personne, en comptant sur 700 auditeurs. Il y aura heu d'en 

 augmenter le nombre si la disposition des charpentes le permet 



» Chauffage et arrivée de l'air nouveau. — En ce qui concerne le chauffage 

 et l'arrivée de l'air nouveau, nous n'avons pu, en 1862, compléter que 

 l'installation des appareils du petit amphithéâtre et commencer seulement 

 en partie celle du grand. Nous nous occuperons donc principalement du 

 premier. 



» Le calorifère à air chaud a une surface de chauffe de 49 mq >5i et l'am- 

 phithéâtre une capacité de 1 484 mètres cubes, ce qui correspond à 33 mq ,4 

 par 1000 mètres de capacité à chauffer et à ventiler. 



» La prise d'air du calorifère se fait dans la cour, et l'air extérieur arrive 

 dans une chambre où cet air se partage entre deux portions, dont l'une 

 traverse l'appareil pour s'échauffer, et dont l'autre se mêle plus loin à la 

 première pour fournir à l'intérieur de l'amphithéâtre de l'air à une température 

 convenable. Ce mélange s'opère et se varie, selon les besoins, au moyen de 

 registres que manœuvre le chauffeur, d'après les indications de thermo- 

 mètres placés à l'intérieur de l'amphithéâtre. Les dispositions dont nous 

 venons de parler sont relatives à l'air nouveau , qui doit être introduit dans 

 la partie inférieure de l'amphithéâtre, au pied et le long du mur de fond, 



