( 99' ) 



MEMOIRES PRESENTES. 



MÉCANIQUE APPLIQUÉE. — Sur un appareil hydraulique avec nouveau mo- 

 dèle de turbine pour l' utilisation continue de la force des marées. Mémoire 

 de M. Paul Decœur, présenté par M. Maurice Lévy. (Extrait par l'aTi- 

 teur.) 



(Commissaires : MM. Bertrand, hé\y, Haton de la Gonpillière.) 



« En étudiant les questions relatives à l'amélioration de la navigation à 

 rembouchure de la Seine, j'ai trouvé qu'il serait avantageux de fixer le 

 chenal au moyen de digues insubmersibles, en utilisant comme réservoirs 

 de force motrice les grandes surfaces qu'on pourrait ainsi séparer de la 

 mer. 



» On n'avait pas encore indiqué de moyen pratique pour l'utilisation 

 continue de la force des marées. L'appareil hydraulique décrit dans le Mé- 

 moire joint à cette Note paraît résoudre la question avec le minimum de 

 frais d'installation. 



» Les turbines, d'un système simple, sont placées, à l'abri des coups de 

 mer, dans un barrage transversal créant une chute entre deux bassins 

 consécutifs, dont l'un s'emplit à marée haute, l'autre se vidant à mer 

 basse, et qui sont disposés de façon que, pour une marée de 3™, la chute 

 moyennement utilisée soit de 2'°, ne pouvant s'écarter que de o",4o 

 au plus de cette moyenne, de façon à rester toujours comprise entre un 

 maximum de 2™, 40 et un minimum de i"",6o. 



» Pour des marées variant de 3™ à 8"', on obtiendrait sur l'arbre de la 

 turbine une force minimum de 3oo chevaux par kilomètre carré de sur- 

 face totale endiguée. La force moyenne dépasserait 600 chevaux pour 

 l'amplitude moyenne de 5™, 5o. 



» La dépense d'installation, y compris les digues et les machines 

 dynamo-électriques pour le transport de la force, serait d'environ 1000'' 

 par cheval. 



» Le système de turbine proposé présente des perfectionnements inté- 

 ressants pour l'entrée et la sortie de l'eau. L'eau est rejetée dans une sorte 

 d'éjecteur circulaire que j'ai déjà appliqué avec succès aux pompes centri- 

 fuges. I/augrnentation de rendement duc à ce système d'éjecteur a été 



