( 367 ) 

 les plafonds dos loges, nous a paru le plus rationnel, il offrait des difficultés 

 par suite de la fixation des hauteurs d'étage dans les projets adoptés, et d'une 

 autre part l'évacuation de l'air vicié, par la cheminée du lustre, admise aussi 

 par Darcet, présente des inconvénients trop reconnus pour qu'il soit permis 

 d'y recourir. 



i> La Commission a donc dû examiner plusieurs modes d'introduction et 

 d'évacuation de l'air, et à cet effet elle a opéré sur un modèle de loge de 

 grandeur naturelle et elle a étudié les divers moyens qui lui ont été pro- 

 posés. 



M L'introduction de l'air chaud ou frais par le fond des loges, qui avait 

 été indiquée, aété reconnue inadmissible, parce qu'elle donne lieu, dans un 

 cas comme dans l'autre, à des courants qui gêneraient beaucoup les specta- 

 teurs. 



n Au contraire les expériences ont montré que, sans risquer d'incom- 

 moder le public par l'ascension de l'air chaud ou par la descente de l'air 

 froid, on pouvait introduire des nappes d'air de o™, 12 à o'",i5 et plus 

 d'épaisseur, par des doubles fonds ménagés entre le plancher et le plafond 

 des loges. 



» Enfin il a été aussi constaté que lévacuation de l'air vicié pouvait se 

 faire par le fond des loges, sans que les spectateurs en éprouvassent le moin- 

 dre inconvénient. 



» 11 est résulté de ces expériences que l'admission de l'air nouveau pou- 

 vait se faire aussi près que possible des points où il est nécessaire, et l'évacua- 

 tion aux lieux mêmes où l'air est vicié. 



» Mais, pour obtenir le volume d'air nouveau jugé nécessaire, il a paru 

 en outre indispensable de pratiquer sur la scène et concentriquement à 

 la rampe une zone annulaire d'orifices dont on a limité la largeur, afin que 

 le courant affluent n'ait pas ui^e intensité gênante pour les acteurs, et l'on a 

 aussi admis l'ouverture d'autres orifices d'introduction dans les parois laté- 

 rales du mur qui sépare la salle de la scène. 



» Poiu' assui'er l'arrivée de l'air par tous les orifices, la Commission n'a 

 pas cru devoir recourir à l'emploi (.l'aucun appareil mécanique, et elle s'est 

 bornée à cheixher à utiliser les moyens d'appel particuliers dont elle pou-, 

 vait disposer. 



» La chaleur surabondante du calorifère après le chauffage qui précède 

 l'entrée du public, celle que l'on peut obtenir par des foyers spéciaux, sont 

 les bases des dispositions adoptées; mais la Commission a chei-ché à yjoiii- 

 di'e l'utilisation de la chaleur développée par le lustre, par tous les appareils 



