( 9'n ) 



dis que, clans nos Éludes sur la ventilation (i), nous avons constaté par 

 expérience qu'une bouche de chaleur d'un appareil Fondet, sous l'action 

 d'un feu actif, ne fournissait qu'un volume d'air nouveau de 19 mètres 

 cubes par heure à une température de i3o degrés, intolérable vu la proxi- 

 mité de la bouche. 



» Une autre expérience (2), faite sur une bouche de chaleur d'un calori- 

 fère à air chaud, avait démontré que cette bouche de o"'',o324 d'ouver- 

 ture ne débitait que 133°"^, 2 par heure, quand la température de cet air 

 était de 45 degrés, mais que si souvent son débit s'élevait à i5o ou 160 mè- 

 tres cubes par heure, cela n'arrivait que quand la température de cet air 

 s'élevait à 70 ou à 100 degrés. 



» On voit donc que, sous le rapport du volume et sous celui de la mo- 

 dération de la température, la cheminée anglaise présente des avantages 

 notables par rapport aux calorifères d'une disposition ordinaire. Cela ne 

 tient du reste qu'aux larges proportions des orifices d'admission et de cir- 

 culation de l'air. 



» La capacité de la chambre dans laquelle les expériences ont été faites 

 est de 90™*=, 327. Le volume d'air évacué par heure ayant été, pendant la 

 durée du feu, de 5i3°"^, 74, il s'ensuit que l'air de cette pièce a été renou- 

 velé — ~ = 5,69 fois par heure, ce qui constitue une ventilation large- 



ment suftisante pour une chambre qui a 3™,g4 sur 5", 14 dans le sens hori- 

 zontal, ou 2o""i, 25 de superficie, puisqu'en y supposant même 20 personnes 

 réunies, chacune d'elles aurait joui d'un renouvellement de plus de 25 mè- 

 tres cubes d'air. 



» D'après les proportions réglementaires admises en France, celte chambre 

 ne pourrait servir qu'à trois sous-officiers, à raison de 6 mètres carrés envi- 

 ron de superficie par homme, et alors la ventilation observée dans les expé- 

 riences correspondrait à un renouvellement d'air de plus de 100 mètres 

 cubes par homme et par heure. 



» En admettant que pour les chambres de soldats la capacité cubique 

 des chambres ne doive être que de la mètres cubes par homme, ce qui nous 

 paraît trop peu, une pièce de go mètres cubes suffirait pour sept hommes, 

 et lorsque cette cheminée évacuerait 5i3°"=,74 par heure, cela correspon- 

 drait à une ventdation de 73 mètres cubes par homme et par heure. 



;i) T. I, p. 3o2. 



;2) T. I, p. 297. 



