( 4.^8 ) 



» Au moment du démarrage, le champ magnétique de la réceptrice est 

 excité par des accumulateurs que l'on supprime dès que la vitesse de ré- 

 gime est établie. 



« Machines à lumière. — Elles sont du type Gramme et construites par la 

 maison Breguet pour donner chacune iio volts et 200 ampères. Dans les 

 essais préliminaires exécutés avant l'envoi des machines à Bourganeuf, 

 mais dans des conditions identiques à celles du fonctionnement réel, les 

 machines génératrice et réceptrice étant toutefois séparées par une résis- 

 tance de 3o ohms au lieu de 23, on a obtenu de l'ensemble des machines 

 à lumière 1 12 volls et 385 ampères, le travail électrique aux bornes de la 

 génératrice étant mesuré par 3^5o volts et 22 ampères. 



» Dans une autre expérience, on a eu 376 ampères et 1 15 volts utili; 

 sables en lumière, tandis que le travail électrique disponible aux bornes de 

 la génératrice était représenté par 355o volts et 20 ampères, la ligne étant 

 de 25 ohms au lieu de 23. Les machines à lumière employées ayant un 

 rendement individuel très peu supérieur à o, 80, tandis que mes machines 

 à haute tension ont un rendement commercial (parfaitement établi par 

 des expériences nombreuses et très exactes que je ferai connaître bientôt) 

 de 0,90, les résultats obtenus peuvent encore être améliorés, et il est cer- 

 tain que l'on pourra obtenir quand on voudra un travail utile mesuré en 

 lumière, de 60 chevaux, à Bourganeuf, en dépensant à la turbine de Saint- 

 Martin 100 chevaux à peine. Actuellement, le travail nécessaire à l'éclai- 

 rage de la ville de Bourganeuf n'est j)as assez grand pour nécessiter l'em- 

 ploi des deux machines à lumière, puisqu'il n'y a que 25o lampes, la 

 différence de potentiel aux bornes de la canalisation étant de i3o volts; 

 néanmoins, le rendement en lumière diffère peu de 5o pour 100 de la 

 force fournie à la génératrice. 



» Il semble étonnant, au premier abord, que, le but final à atteindre 

 étant l'éclairage, on n'ait pas proposé l'emploi de courants alternatifs et 

 de transformateurs. La raison en est que : 



» 1° Les machines à haute tension étaient prêtes et avaient fait leurs 

 preuves ; 



» 2" On pouvait ainsi utiliser n'importe quelles machines à lumière; 



» 3" La ville de Bourganeuf voulait utiliser le courant de basse tension 

 aussi bien pour la force que pour la lumière et même mettre une usine 

 en mouvement directement par la réceptrice et avant toute transforma- 

 tion; 



M 4" I-'6s courants alternatifs, même de basse tension, sont bien plus 



