( 6 ) 



» Ce délai permettant un examen plus complet tie toutes les conditions 

 du problème à résoudre, M. le président du Corps législatif forma une 

 Commission composée d'un certain nombre de ses collègues et de MM. Mo- 

 rin et Combes, menil)res de l'Institut, Calon, ingénieur en chef des Mines, 

 et Tresca, sous-directeur du Conservatoire des Arts et Métiers. 



» Un projet complet adopté par cette Commission fut confié pour l'exé- 

 cution à M. de Joly,et les travaux, conduits avec activité, ayant été terminés 

 en septembre 1869, de premières observations permirent de constater que 

 les résultats généraux satisfaisaient aux conditions imposées. 



» Plus tard, des expériences ont été continuées pendant foute la durée 

 de la session de 1869-70, et c'est l'ensemble de toutes ces recherches que 

 je me propose de faire connaître dans le Mémoire dont je présente l'analyse 

 à l'Académie (i). 



» Pour permettre d'apprécier les difficultés de la question qu'il s'agissait 

 de résoudre, il est d'abord nécessaire de dire quelques mots des défauts 

 que l'on reprochait aux anciennes dispositions, de leurs vices généraux et 

 des conditions nouvelles auxquelles on devait satisfaire. 



» Inconvénients des dispositions antérieures. — Je ne puis ici, sans entrer 

 dans trop de développements, faire connaître en détail tous les défauts de 

 ces dispositions. Je me contenterai de dire que leur excessive complica- 

 tion, l'exiguïté des passages ménagés pour l'évacuation de l'air vicié et sur- 

 tout pour l'introduction de l'air nouveau, tout en n'assurant nullement la 

 régularité du service et un renouvellement suffisant de l'air, donnaient lieii 

 à des courants d'air intolérables dans le voisinage des portes, que les habi- 

 tudes de circulation continuelle de MM. les Députés obligent à ouvrir inces- 

 samment. 



» Cette dernière sujétion, à laquelle il était impossible de se soustraire, 

 présentait une difficulté considérable pour éviter les courants d'air rentrant, 

 et delà résultait celle d'adopter lui système général de chauffage et surtout 

 de ventilation qui assurât partout, dans l'ensemble des salles, des salons, 

 des escaliers et des corridors, l'uniformité de la température et du renou- 

 vellement de l'air. 



» La nécessité de cette extension du problème à résoudre, fortement dé- 

 montrée |)ar M. Combes, fut adoptée en principe par la Commission, qui se 

 résolut à entreprendre la solution cherchée dans toute son étendue. 



{ i) Le Mémoire sera publié procliainement dans les Annales du Conservatoire des Arts et 

 Métiers. 



