(7) 

 )) Pour donner ici, en peu de mots, une idée de la difficulté de la ques- 

 tion, je me bornerai à dire que les locaux à ventiler se composent : 



1° De la salle et de ses dépendances immédiates, tribunes, escaliers, couloirs, vestibules 

 d'entrée, cubant 1 1 354™'^ 



2° D'un premier groupe A de salons dits de Casimir Périer, des Distribn- 

 tiotts, du Trône, et de galeries, cubant 5 829 



3° D'un deuxième groupe B de salons dits des Conférences, du vestibule de la 

 bibliothèque, couloirs et buvette, cubant 3659 



Capacité totale ■20342 



» Tous ces locaux sont en communication continuelle, de sorle qu'il 

 fallait y obtenir partout un équilibre des pressions assez approximativement 

 exact pour qu'à aucune des portes il ne se produisît de cornants d'air sen- 

 sibles. 



» Il était cependant indispensable d'adopter des limites 011 cet espace 

 considérable put être considéré comme à peu près clos, et l'on fixa pour 

 ces limites, d'une part l'entrée du vestibule par lequel le public est admis 

 du coté du pont de la Concorde, de l'autre les portes qui donnent accès de 

 la salle de la Paix dans celle des séances. 



» A ces conditions générales, on joignit celle d'un renouvellement de 

 l'air de la salle et de tous les salons effectué une fois à une fois et demie 

 par heure, mais pouvant être porté au dotible et même au delà. 



» Poiu' établir des proportions suffisamment larges, on admit que le 

 nombre des personnes présentes dans la salle pouvant s'élever à mille au 

 plus, il y aurait des circonstances où le renouvellement de l'air devrait at- 

 teindre le chiffre de 3oooo mètres cubes par heure pour la salle, et celui 

 de loooo à i5ooo mètres cubes pour les salons. 



» C'est d'après ces bases, et en admettant pour les vitesses d'admission 

 et d'évacuation les limites que l'expérience m'avait précédemment conduit 

 à indiquer, que M. Tresca, rapporteur de la Sous-Commission, a calculé et 

 que nous avons fixé à l'architecte les proportions des orifices d'admission 

 et d'évacuation, ainsi que celles des galeries et des cheminées correspon- 

 dantes. 



» D'une autre part, la température normale à maintenir dans la salle 

 pendant la saison du chauffage étant, d'après l'expérience, fixée en moyenne 

 à 20 degrés, de même que celle de l'air nouveau à admettre, il a été facile 

 de déterminer la puissance calorifique maximum des appareils de chauffage. 

 » Enfin, la Commission a doiuir, pour ces appareils, la préférence aux 

 calorifères en briques creuses, dont des expériences antérieures nous avaient 



