( 12 ) 



» Il en résulte, pour l'art de la ventilation, cette conséquence importante 

 que, par les dispositions jirises et par les proportions adoptées, le principal 

 inconvénient reproché à la ventilation par appel, celui des rentrées d'air, 

 a été complètement écarté. 



» 236). Résttltats relatifs à Cévacualion de Vair vicié et de l' introduction de 

 l'air nouveau. — 11 nous reste à faire connaître les résultats observés rela- 

 tivement au renouvellement réel de l'air. 



» De premières observations, faites en octobre 1869, avant l'ouverture 

 de la session, en opérant sur les galeries et sur les passages complètement 

 ouverts, nous avaient montré qu'avec un feu très-modéré dans la cheminée 

 d'appel le vohuiie d'air évacué par cette cheminée pouvait s'élever à plus 

 de 60000 mètres cubes par heure, ce qui dépassait de beaucoup celui de 

 45ooo mètres cubes, que nous avions adopté comme lui maximum. 



» Mais l'examen attentif du mouvement de l'air dans la salle nous avait 

 aussi montré qu'il serait nécessaire de rester beaucoup en deçà de cette 

 limite, et nous conduisit à restreindre considérablement, par des cloisons 

 mobiles, les galeries principales d'évacuation de la salle. 



» Après cette restriction, les volumes d'air évacué se rapprochaient 

 beaucoup de ceux qui avaient été admis à l'origine, comme le prouvèrent 

 des observations faites en novembre i86g, et dont nous donnons ici les 

 lésultals. 



Observation des volumes d 'air évacué par heure. 



\ plus 2009""' pour la ilieminée 

 / (ie la salle (les Conférences. 



( plus 2822""^ du vestibule d'en- 

 ( trée du public. 



M Ces voliHiies moyens corre.'^pondaient pour la salle à un renouvelle- 

 ment complet de l'air effectué, 2,^2 fois par heure; ce qui était beaucoup 

 plus que suffisant, surtout pour la salle. 



» Aussi, en tenant compte attentivement des impressions signalées par 

 MM. les Députés, nous fûmes promptement conduits à limiter à 1 /| 000 ou 

 I 5 000 mètres cubes environ, pour les saisons d'hiver et de printemps, le 

 volume d'air à évacuer, |)ar heure^ de la salle, et à donner des instructions 

 pour le maintenir dans le voisinage de ces limites par une conduite con- 



