( 736 ) 

 et t'coiiomiqne quand on emploie, comme moteurs de la ventilation, des 

 jets d'air compiimé entraînant par réaction de grandes quantités d'air à la 

 pression extérieure. 



» En ce qui concerne l'air nouveau, l'expérience a déjà parlé. Le Rapport 

 du Jury international de l'Exposition de 1 8G7 constate que, pendant les 

 iournées de grande chaleur, l'air nouveau propulsé par des jets d'air com- 

 primé à travers les grilles en hois de la partie centrale du Palais du Champ 

 de Mars, arrivait dans le Palais déharrassé de ses poussières et notablement 

 nifraîchi. Les chiffres suivants, extraits de ce Rapport, donnent la mesure 

 de ce rafraîchissement : 



Température de la prise d'air dans le parc 34° 



Température dans la grande galerie des machines, soumise 



uniquement au jeu de la ventilation naturelle 3i ,04 



Température dans les parties de la galerie du vêtement, où 



agissait la ventilation artKicielle 27,63 



j) Au gratid établissement de la Belle-Jardinière, primitivenient ventilé 

 par le système de l'appel et ventilé aujourd'hui [lar des jets d'air comprimé, 

 l'air notiveau est également purifié, et entretient, pendant les grandes cha- 

 leurs, dans ce bâtiment vitré et exposé au midi, tiiie fraîcheur remar- 

 quable. 



» Cette sorte de préparation de l'air nouveau est oblenue par l'addition 

 d'un tout petit jet d'eau, au centre du jet d'air comprimé moteur. L'eau est 

 littéralement pulvérisée par l'air comprimé; les poussières de l'air entraîné 

 sont précipitées dans la bâche qui recueille le trop-plein du jet d'eau; et, 

 par suite du mélange intime de l'eau pulvérisée et de l'air entraîné, 

 celui-ci subit immédiatement un abaissement de température d'autant 

 plus grand que l'air extérieur est hu-ménie plus échauffé. J'ai constaté 

 que de l'air nouveau, pris sur la voie publique à Sa degrés, sortait 

 à 19 degrés des grilles du rez-de-chaussée de la iielle-Jardinière. 



» En ce cpn concerne maintenant l'air vicié de nos hôpitaux, un jel d'air 

 comprimé moteur étant installé à la base de chaque cheminée de ventila- 

 tion, ainsi cpie cela est projeté pour le grand hôpital maritime de Cher- 

 bourg, il suffirait de remplacer l'eau par un liquide désinfectant, poiu" ob- 

 tenir un mélange mécanique semblal)le à celui que je viens de décrire potir 

 l'air nouveau. 



» Les poussières organiques de l'air vicié seraient probablement précipi- 

 tées, connue le sont les poussières de l'air nouveau, et seraient recueillies 

 dans la bàclic de Irop-plein. D'aulic part, le mélange intime de la vapeur 



