( 2 33 ) 

 semble offrir toutes les garanties d'un bon service, sont souvent loin de 

 produire les effets que l'on est en droit d'en attendre, par suite de la négli- 

 gence des agents préposés à leur marche, et l'administration des établisse- 

 ments où ces appareils sont installés se trouve le plus souvent dépourvue 

 de movens de contrôle d'un usage facile et sûr. 



y> Depuis longtemps tous les ingénieurs qui se sont occupés de la venti- 

 lation avaient signalé l'utilité d'un instrument qui, à la simple vue, permet- 

 trait de reconnaître quel est le volume d'air écoulé dans un temps donné 

 plus ou moins long, sans déplacement de l'appareil, sans calcul et sans que 

 les agents du service pussent en aucune façon influer sur les indications. 



» A l'occasion de l'examen de divers projets présentés pour la ventila- 

 tion des nouveaux bâtiments du Palais de Justice, la Commission, présidée 

 par M. Dumas et dont j'avais l'honneur d'être le Rapporteur, fit introduire, 

 sur ma proposition, dans le cahier des charges, la condition ^i) que l'on 

 établirait dans les cheminées d'appel général et dans un certain nombre 

 de cheminées d'appel partiel des anémomètres totalisateurs qui indique- 

 raient, à la fin de chaque journée ou de chaque nuit, les volumes d'air qui 

 seraient passés par ces cheminées. 



» Pour réaliser cette condition, j'ai fait exécuter par M. Bianchi, ingé- 

 nieur en instruments de physique, l'anémomètre que je mets sous les yeux 

 de l'Académie. Il est basé sur le même principe que les divers anémomè- 

 tres à ailettes et n'en diffère que par la grandeur des dimensions et par la 

 disposition du compteur, qui permet de totaliser les nombres de tours et 

 par conséquent les volumes d'air écoulés par jour, par semaine, par mois 

 et même par année, sans qu'il soit nécessaire de toucher a l'instrument, au- 

 trement que pour y renouveler l'huile qui lubrifie les pivots. 



>> Les ailettes, au nombre de six, en aluminium, et en forme de surface 

 hélicoïdale, ont un diamètre extérieur deo m ,i5, qui pourrait être porté a 

 o m ,2o si l'on voulait augmenter la sensibilité de l'instrument. Ces ailes 

 sont montées sur un arbre vertical que l'on place au centre de la cheminée. 

 Cet axe, en acier, est terminé par deux pivots coniques qui reposent sur des 

 crapaudines de même forme, mais un peu évasées et disposées de telle 

 sorte , que le pivot et la crapaudine sont toujours plongés dans un bain 

 d'huile qui, ne pouvant pas s'écouler et presque entièrement à l'abri de L< 

 poussière, ne devra être renouvelé cpie très-rarement. 



(i Rapport sur le chauffage et la ventilation des bâtiments du Palais de Justice. Juillet 

 1860. — Page 85. 



