( 4o8 ) 

 et (le d'Aubuisson, faites sur des conduites en tôle à surface polie, et l'on a 

 admis pour ce coefficient la valeur /3 = o,oo3i. 



» Les expériences de feu M. Darcy sur le mouvement de l'eau dans les 

 tuyaux de conduite ayant montré que la présence des moindres dépôts, sus- 

 ceptibles de diminuer le poli des surfaces, pouvant tripler la valeur du 

 coefficient analogue relatif à l'eau, il est naturel de penser que l'état rugueux 

 des conduits en maçonnerie que parcourt l'air dans les appareils dont il 

 est ici question, doit avoir une influence analogue. C'est, du reste, ce que 

 montrent aussi les expériences de feu M. Péclet. 



« En tenant compte de toutes les circonstances du mouvement de l'air, 

 on trouve, pour l'expression du volume d'air, à la température de la che- 

 minée, qui s'écoule en une seconde par une conduite ou par une cheminée, 

 sous la seule action motrice de la différence des densités, une formule de 

 la forme 



Q==AU 



» En cherchant à apprécier l'influence des différents termes qui entrent 

 dans cette expression, on reconnaît d'abord, ainsi que cela était évident à 

 priori, que le volume d'air Q, à la température de la cheminée, qui peut 



(*) Dans cette formule, on désigne par 



Q le volume d'air écoulé en i seconde, en mètres cubes; 



A la section moyenne de la cheminée; 



U la vitesse moyenne dans celte section ; 



D et T la densité et la température de l'air extérieur; 



ri et t la densité et la température de l'air dans la cheminée; 



a = o,oo3f>05 le coefficient de dilatation de l'air; 



m le coefficient de contraction à l'entrée de la cheminée; 



A, et m, l'aire et le coefficient de contraction relatifs à l'orifice de sortie; 



A' et m' l'aire et le coefficient de construction relatifs à un orifice d'entrée différent 

 de la section de la cheminée; 



m" = o,65 un coefficient de contraction relatif à un coude; 



l'aire d'une section de passage plus grande que celle de la cheminée ; 



S et L le périmètre et la longueur du conduit de section A ; 



p le coefficient du frottement de l'air contre les parois. 



Plusieurs des termes de cette formule peuvent être répétés plusieurs lois, d'autres peu- 

 vent n'y pas exister, selon les dispositions des conduits. 



