( 4oq ) 

 passer par la conduite, est à très-peu près directement proportionnel à sa 

 section transversale, et, comme on peut presque toujours disposer de cette 

 section, on voit qu'il en résulte une grande facilité pour obtenir les résul- 

 tats qu'on désire. 



» Quant au numérateur de la fraction qui est sous le radical, il montre 

 (pie la vitesse dans la conduite ne croît que proportionnellement à sa racine 

 carrée, et par conséquent d'autant moins rapidement qu'il est plus grand. 



» Ce numérateur ayant pour valeur 



d\ (f-T)H 



on voit d'abord qu'il croît : i° proportionnellement à la racine carrée de 

 la hauteur de la cheminée ou de l'orifice d'évacuation au-dessus de l'ori- 

 fice d'entrée, ce que l'on savait déjà; i° proportionnellement au facteur 

 i f 



-j et que, la hauteur H de la cheminée étant une fois déterminée, si 



i +aT * 



l'on veut rendre la vitesse de l'air à peu près constante, il faudra que ce 

 facteur ait la même valeur quelle que soit la température extérieure T. 



» Dans les applications à la ventilation, où les températures de l'air 

 extérieur sont le plus souvent assez peu élevées pour que le terme i -f- aT 

 diffère peu de l'unité (*), on voit qu'on parviendrait à avoir toujours la 

 même vitesse, et par suite le même volume d'air évacué à la température 

 de la cheminée, si l'excès de la température dans la cheminée sur la tem- 

 pérature de l'air extérieur était constant. 



» De là résulte cette règle pratique, fort simple, mais qui n'est vraie que 

 dans certaines limites : « Pour obtenir dans un système de ventilation par 

 » appel, donné et établi, le débit d'un même volume d'air, quelles que 

 » soient les variations de la température extérieure, il faut, et cela suffit, 

 » régler la marche des appareils de chauffage de l'air appelé, de manière 

 » que l'excès de la température de l'air dans la cheminée sur la tempéra- 

 » ture de l'air extérieur soit toujours le même. » 



(*) Il y a lieu de signaler encore une faute assez grave dans la formule de M. Péclet. Ce 



physicien, dans ^sa 3 e édition, vol. II, p. 37, introduit au numérateur le facteur 



t _ T t T 



au lieu de — » ce qui, dans les applications à des cheminées où l'air serait forte- 



1 -t- at 14-tfT ' " 



ment échauffé, peut conduire à des erreurs importantes. 



