( 412 ) 

 née en fonction de ses dimensions et de la différence des températures inté- 

 rieure et extérieure. 



» Or, en cherchant à modifier, par la discussion d'un assez grand nom- 

 bre d'observations, une formule donnée par M. Péclet, dans la i re édi- 

 tion de son Traité de la Chaleur, et dont ce physicien avait depuis 

 reconnu l'inexactitude (3 e édition, vol. I er , page 200), un praticien habile, 

 M. Guérin, ingénieur de la maison L. Duvoir-Leblanc, était parvenu à la 

 règle suivante : 



qui est, pour ainsi dire, identiquement celle à laquelle conduit le principe 

 des forces vives. 



» Comparaison des divers dispositifs employés pour produire l'appel de l'air 

 vicié. — Parmi les différents moyens de déterminer le mouvement de l'air 

 dans les cheminées d'appel, il en est deux qui ont été appliqués dans plu- 

 sieurs grands établissements sanitaires ou autres. 



n Dans l'un, le foyer de chaleur qui active l'appel est placé dans la partie 

 supérieure des bâtiments : il a reçu avec plus ou moins de justesse le nom 

 d'appel par en liant. 



» Dans l'autre, au contraire, ce foyer de chaleur est établi dans les caves 

 du bâtiment, et tout l'air vicié à extraire y est amené par des conduits des- 

 cendants : on peut le désigner sous le nom d'appel par en bas. 



» Entre ces deux dispositions extrêmes, il en est une troisième qu'il 

 convenait d'étudier, et qui consiste à produire réchauffement de l'air vicié 

 à hauteur même des locaux d'où l'on veut l'extraire, et que, par imitation 

 des locutions usitées que nous venons de rappeler, on pourrait désigner 

 sous le nom d'appel à niveau. Ce système a été employé à l'Ecole Poly- 

 technique, et vient de l'être récemment aux bâtiments d'administration du 

 chemin de fer du Nord. 



» En appliquant à ces trois systèmes les considérations que nous avons 

 îappelées, et en les supposant, du reste, également proportionnés sous tous 

 les autres rapports, nous avons pu calculer les valeurs de la vitesse d'évacua- 

 tion de l'air pour les différents étages d'un même bâtiment; et, d'après les 

 données que nous avons admises pour les trois cas, nous avons pu former 

 le tableau comparatif suivant, qui permet d'apprécier les effets de ces trois 

 s\ stemes. 



