(4i4 ) 



hauteur des cheminées de circulation de l'air doit aussi lui donner beau- 

 coup de stabilité dans les effets. 



» Introduction de l'air extérieur par les appareils de chauffage. — En exami- 

 nant ensuite, au point de vue théorique, les conditions de l'introduction de 

 l'air par des appareils de chauffage à l'eau chaude dans les salles de l'hô- 

 pital Lariboisière, et en faisant entrer dans les formules auxquelles on par- 

 vient les données de l'observation, on obtient les résultats suivants : 



» Les températures de l'air chaud fourni par les poêles étant respective- 

 ment égales à 



32°, 26°, 22°, 21°, 



les valeurs de la vitesse d'introduction de l'air dans la salle ont été trouvées, 



Par les formules, égales J im > 2 9> 1,n > 21 ! '"S '8, i m ,i7 en 1 seconde, 



Par l'expérience, égales à im >i4» in S°4> ,m > l 3, i' n ,i5 » 



» Si l'on fait la part des incertitudes qui peuvent exister sur les dimensions, 

 et surtout celle des obstacles parfois inévitables, tels que les simples toiles 

 d'araignées qui se trouvent trop souvent dans les conduits et dans les 

 tuyaux des poêles, on admettra sans doute que l'accord de la formule avec 

 l'observation est au moins assez satisfaisant pour qu'en se donnant une cer- 

 taine latitude, cette formule puisse, pour des cas analogues, être prise pour 

 règle approximative de l'établissement et des proportions des appareils. 



» La formule qui s'applique au cas dont nous venons de parler met en 

 évidence cette circonstance remarquable que la température, très-modérée 

 du reste, de l'air qui traverse les poêles, a sur la valeur de la vitesse de cet 

 air, pendant la saison du chauffage, beaucoup moins d'influence que celle 

 de l'air même de la salle parvenue à sa valeur normale. C'est la conséquence 

 de la faible hauteur que l'on donne aux poêles. 



» Ce résultat montre combien il serait nécessaire de donnera ces poêles 

 une hauteur aussi considérable que possible. 



» Quant à l'introduction de l'air en été, la même formule met en évi- 

 dence l'insuffisance des orifices offerts par les poêles, et je rappelle dans 

 mon Mémoire les moyens faciles d'y remédier, que j'avais déjà indiqués 

 dans d'autres occasions. 



» yJppticalion aux appareils de ventilation par appel de t hôpital Lariboisière. 

 — Le travail que je présente à l'Académie contient aussi une application 

 complète des principes exposés aux effets de ventilation qui se produisent 

 dans les pavillons de l'hôpital Lariboisière, ventilés par appel. 



» On sait cpie chacun île ces pavillons a trois étages composés d'une salle 

 contenant trente-deux lits et d'une petite chambre à deux lits. L'air vicié 



