( 4'5 ) 



est extrait des salles, à chaque étage, par dix-neuf cheminées d'évacuation 

 qui se réunissent, dans les combles, à la base d'une cheminée générale d'é- 

 vacuation dans laquelle est un récipient d'eau chaude destiné à activer et 

 à régulariser l'appel. 



» En tenant compte de toutes les circonstances du mouvement de l'air 

 dans ces circulations complexes, on parvient à calculer la vitesse moyenne 

 d'évacuation dans la cheminée générale. 



» En conservant les notations précédentes, et appelant de plus : 



h°, It, h" les hauteurs des différents étages, 



H , H<, H 2 les hauteurs de l'extrémité de la cheminée d'évacuation au- 

 dessus du plancher de chaque étage, 



h, la hauteur de la cheminée commune au-dessus du sol du grenier, 

 et en tenant compte des diverses proportions du système, on trouve, pour 

 la vitesse moyenne dans la cheminée générale d'évacuation, la formule 



I 



\: = 



V 



19,62 



;D-rf')(H +H, + H ; ) [d 1 — 

 3d' + d, 



q 



d, 





o.794 ^ +7.o49 + %f(* +*'+*")Xo4'7( 5 lj -t-^-Lxo^i, (^ 



2 SS 



{d. 



2SS 



» En introduisant dans la formule les données d'observation de cinq 

 expériences faites, les deux premières dans la saison d'hiver, par des tem- 

 pératures extérieures de — 5° et de — 2 , et les trois dernières dans la sai- 

 son d'été, par une température extérieure + i8°3, puis comparant les 

 résultats du calcul à ceux des expériences directes, l'on est parvenu aux 

 résultats suivants : 



53. 



