( 836 ) 

 » Pour appliquer ces nombres à l'ammoniaque un peu hydratée du réfri- 

 gérant, il faut apprécier la réduction qu'ils doivent subir; en l'estimant 

 à £ on arriverait aux résultats suivants : 



Températures du réfrigérant. — 20 , — 3o°, — 4°°> 



Tensions en atmosphères ... . i>4> °>9> °>5, 



qui se rapprochent beaucoup des observations pratiques de M. Carré. 



« Enfin, d'après les recherches de MM. Favre et Silbermann [Annales de 

 Chimie, t. XXXVII, année i853), on peut évaluer à environ 5oo calories 

 la chaleur latente du gaz ammoniac absorbé par une masse d'eau assez 

 grande pour former une dissolution étendue; nous admettrons comme pro- 

 bable que ce nombre peut s'appliquer à l'ammoniaque contenant très-peu 

 d'eau. 



» Il résulte de ces données que pour construire un appareil dont la puis- 

 sance serait, par exemple, de iooooo calories à l'heure, il faudrait par 

 heure vaporiser 200 kilogrammes d'ammoniaque dans le réfrigérant ; il fau- 

 drait donc dans le même temps condenser les 200 kilogrammes dans le 

 liquéfacteur et les absorber ou liquéfier une seconde fois dans le réservoir 

 absorbant. Les 100 000 calories se retrouvent donc ou à très-peu près dans 

 chacun de ces deux organes de l'appareil, où elles doivent être prises et em- 

 portées par les eaux destinées à les rafraîchir. En admettant que la tempé- 

 rature de ces eaux ne doive s'élever que de io° dans cette opération, on voit 

 que la dépense à en faire serait de 20000 kilogrammes ou 20 mètres 

 cubes à l'heure, savoir: 10 mètres cubes pour rafraîchir le liquéfacteur et 

 10 autres mètres cubes pour rafraîchir le réservoir absorbant. 



» Nous ne parlons pas de la dépense de combustible à faire dans la chau- 

 dière; en résultat efficace, elle doit être aussi de 100 000 calories à l'heure; 

 mais là il y a des pertes nécessaires qui sont très- variables. 



» En un mot, les quatre changements d'état, bien qu'ils s'opèrent dans 

 des conditions différentes, doivent être accompagnés des mêmes phéno- 

 mènes ou à peu près, en ce qui tient aux quantités de chaleur. La chaudière 

 et le réfrigérant, procédant par évaporation, empruntent la même quantité 

 de chaleur, l'un au foyer, l'autre au liquide qu'il refroidit; le liquéfacteur 

 et le réservoir absorbant, procédant par liquéfaction, doivent dégager la 

 même quantité de chaleur, dont il faut les débarrasser par le renouvelle- 

 ment des masses liquides rafraîchissantes. 



» Le travail mécanique de la pompe aspirante et foulante peut aussi 

 s'évaluer approximativement. 



