( 935 ) 

 teurs de l'électricilé de l'atiuosphère, car il fonctionne aussi régulieiement 

 sous l'eau que dans l'air sec, et peut rester en pei'manence dans les cir- 

 cuiîs, ne donnant jamais lieu à aucune trace de dérivation partielle. 



» L'autre est interposé entre les fils de ligne et les télégraphes pour 

 préserver les organes de ces derniers et les employés toutes les fois que la 

 quantité d'électricité pourrait devenir trop forte pour passer entièrement 

 par le premier. 



» Ce qui m'a fait rechercher ces dispositions nouvelles, c'est l'insuffi- 

 sance reconnue des préservateurs en usage. Aucun des appareils dont on se 

 sert ne peut être placé à l'extérieur, et la plupart présentent tant de chances 

 de dérivation, qu'on ne les introduit dans les circuits qu'au moment des 

 orages. Les employés sont donc, ce qui est à regretter, seuls juges de l'op- 

 portunilé de la mesure. J'ajouterai qu'ils ne peuvent supporter la moindre 

 décharge sans que leurs pointes présentent des traces de fusion et de 

 transport de métal entraînant souvent dans le sol tout ou partie du cou- 

 rant dynamique. 



» Quant aux appareils actuels de résistance, dits à fils fins, ils sont fort 

 peu pratiques; le fil étant recouvert de soie et renfermé dans un tube de 

 métal, on ne sait jamais s'ils sont en bon ou mauvais état. Lorsque la fou- 

 dre en brûle seulement la soie, ce qui est le cas le plus fréquent, la ligne 

 communique à la terre et l'on peut croire à une rupture. Quand le fil lui- 

 même est détruit, le service est interrompu jusqu'au moment où on en 

 remet un autre, et comme cela ne se produit guère que pendant de forts 

 orages, l'einployé juge qu'il est plus prudent d'en attendre la fin avant de 

 rétablir la communication. C'est la cause d'un grand nombre d'irrégula- 

 rités dans le service. 



') L'appareil que je présente est automatique, les fils s'y remplacent 

 d'eux-mêmes de six à douze fois, suivant le diamètre de la bobine sur 

 laquelle ils sont tendus. Ces fils sont apparents et nus, et quand le dernier 

 se trouve brûlé, l'instrument met lui-même la ligne en communication avec 

 le sol, en sorte qu'aucun accident n'est à craindre. Des pointes placées sous 

 chaque fil font en même temps de l'appareil un déchargeur permanent. Les 

 expériences faites par le Comité de perfectionnement établissent que, en 

 adoptant la loi de Coulomb, le premier de ces parafoudres a seize fois plus 

 de puissance que celui employé par l'administration. 



1 Le concours de ces deux appareils préviendra de nombreux accidents 

 et détruira luie des causes les plus fréquentes d'irrégularité et de relard 

 dans le service des dépèches. » 



J2I .. 



