( i532 ) 



chaleur aussi complètement que possible et la chaleur ne peut guère être 

 transmise à l'eau que par les ailerons. 



» En brûlant 3oo'" de gaz à l'heur.^ à chacun des réchauds, l'eau de l'ap- 

 pareil à tube à ailerons bout en tnie heure dix-sept niinutes, et en une 

 heure d'ébuUition l'appareil vaporise iio'" d'eau, tandis que l'eau de l'ap- 

 pareil à tube lisse bout en deux henres deux minutes, et qu'en une heure 

 d'ébuUition l'appareil vaporise 4o'" d'eau. 



» A la sortie du tube lisse, les gaz sont assez chauds pour mettre le feu 

 au papier; le papier à la sortie du tnbe à ailerons ne change pas de couleur. 



» La quantité de chaleur que perd un corps qui se refroidit étant con- 

 stamment proportionnelle à l'excès de sa température sur la température 

 ambiante, on s'explique pourquoi dans les chaudières tubulaires l'échelle 

 de vaporisation descend si rapifJement, c'est-à-dire pourquoi les pn miers 

 mètres de longueur des tubes produisent autant de vapeur alors que les 

 derniers en produisent si peu. 



» Il n'y a qu'une énorme augmentation de la surface de chauffe qui 

 peut permettre d'absorber la chaleur des gaz à basse température. Les cal- 

 culs suivants feront voir que les tubes à ailerons sont seuls susceptii)les de 

 cette énorme augmentation de surface, et cela sans autre changement aux 

 générateurs. 



» Dans le Tableau ci-après, la surface de chauffe est calculée suivant le 

 diamètre extérieur du tube, tandis que la section pour le passage des gaz 

 est calculée suivant le diamètre intérieur. 



» L'épaisseur des tubes est supposée de 2'"'" à tous les tubes, leur lon- 

 gueur de 4"'- L'intervalle entre chaque tube reste le même, quel que soit le 

 diamètre du tube, et il est supposé de o™,02. 



» On voit par ces comparaisons que dans le cas des tubes lisses, si l'on 

 remplace 180 tubes de ©'"joS de diamètre par 353 tubes de o'",o3 de dia- 



