( ^»9 ) 

 compte exact, à chaque instant, de la position occupée par le niveau rin 

 liquide dans les générateurs. 



» De tous les appareils en usage, le seul reconnu par l'administration, 

 comme donnant des indications précises, est le tube en verre. 



» Cependant, on a constaté que, dans beaucoup de circonstances, le 

 tube en verre avait induit le chauffeur en erreur. On a attribué ces indica- 

 tions erronées aux dispositions défectueuses des tuyaux, aux ébuUitions 

 tumultueuses, <à la présence dans le tube de bulles de vapeur ou de ma- 

 tières émulsionnantes, enfin à l'obstruction des tuyaux \)ar les matières 

 étranijères. 



» Mais la cause d'erreur la plus grave, et qui n'a pas jusqu'ici été si- 

 gnalée, provient de la perte de charge due à la condensation de la A^apeur 

 dans le tube et dans le tuyau d'amenée de cette vapeur. 



1) Le tube indicateur doit être en rapport d'un côté avec la réserve de 

 vapeur, de l'autre avec l'eau contenue dans la chaudière. 



» Les tubulures de communications, munies de robinets pour permettre 

 de nettoyer et de remplacer au besoin le tube en verre, sont, le plus sou- 

 vent, munies de tuvaux plus ou moins longs, de manière à faciliter l'accès 

 et la fermeture des robinets, en cas de rupture accidentelle du tube. 



» La vapeur contenue dans le tube et dans le tuyau supérieur de com- 

 munication, en contact avec Pair ambiant, se condense continuellement, 

 et crée une perte de charge qui se traduit par une colonne d'eau qui déna- 

 ture le niveau vrai. 



» Quand une circonstance accidentelle diminue la section du passage 

 de la vapeur, la différence peut devenir considérable. 



» Pour s'en assurer, il suffit de fermer partiellement et progressive- 

 ment le robinet placé sur le tuyau. A partir'd'une certaine limite, variable 

 avec les conditions d installation, chaque phase de la fermeture du ro- 

 binet crée un niveau spécial. 



» Ce niveau, qui diffère essentiellement de celui qui existe dans la 

 chaudière, a cependant toutes les apparences du niveau vrai : l'oscillation 

 de l'eau dans le tube est môme particulièrement remarquable. 



» Lorsque l'obstruction du tuyau est complète, ce qui se produit plus 

 spécialement pour celui d'amenée d'eau, l'oscillation dans le tube est 

 nulle; un chauffeur attentif peut reconnaître le défaut et y remédier en 

 ouvrant le robinet de purge. Cette purge même, faite dans les conditions 

 ordinaires, n'a aucune action sur l'engorgement partiel du tuyau d'amenée 

 de vapeur, et ne fournit aucune indication pour le constater. 



